251 



être placées dans l'intérieur d'un atelier qui ne fait pas 

 partie d'une maison d'habitation ou d'une fabrique à 

 plusieurs étages; elles doivent être distantes d'au moins 

 5 m. des maisons d'habitation ou de la voie publi- 

 que , ou en être séparées par un mur de défense. 



Les chaudières de la troisième catégorie peuvent 

 être placées dans l'intérieur d'un atelier qui ne fait 

 pas partie d'une maison d'habitation, sans qu'il y ait 

 lieu d'exiger le mur de défense. 



Les chaudières de la quatrième catégorie pourront 

 être placées dans l'intérieur d'un atelier quelconque, 

 lors même qu'il ferait partie d'une maison d'habita- 

 tion. 



Les fourneaux des chaudières des troisième et qua- 

 trième catégories doivent être séparés par un espace 

 vide de m. 50 au moins des maisons d'habitation 

 appartenant à des tiers, et de m. 16 de tous autres 

 murs. 



Les conditions d'emplacement pour les chaudières 

 de première et deuxième catégorie donnent lieu sou- 

 vent ici à de sérieuses difficultés de la part de MM. les 

 industriels, en raison des murs de défense à élever, 

 ainsi que des distances à observer entre les fourneaux 

 et les murs. Les exemples d'explosion que nous cite- 

 rons plus loin, leur montreront combien l'observation 

 rigoureuse de ces règles est nécessaire, et les engage- 

 ront, sans doute, à s'y soumettre plus volontiers. 



Les moyens de sûreté que nous venons de décrire, 

 et qui sont adoptés dans tous les pays où les machines 

 à vapeur sont en usage, ne donnent pas d'ailleurs des 



