250 



faut manœuvrer à la main, et qui peuvent donner de 

 fausses indications quand la vapeur est à haute pres- 

 sion, sont généralement abandonnés. 



Les moyens d'atténuation des dangers et dommages 

 résultant pour le voisinage d'une explosion de chau- 

 dière à vapeur, sont les conditions suivantes d'empla- 

 cement. Les chaudières sont réparties en quatre caté- 

 gories, en raison de leur capacité et de la tension de 

 la vapeur. La capacité de la chaudière et de ses tubes 

 bouilleurs étant exprimée en mètres cubes, et la ten- 

 sion de la vapeur en atmosphères, on multiplie les 

 deux nombres l'un par l'autre, et on a un certain 

 produit. 



Les chaudières sont dans la première catégorie quand 

 ce produit est supérieur à 15; — dans la deuxième, 

 si ce produit surpasse 7 et n'excède pas 15; — dans 

 la troisième, s'il est supérieur à 3 et n'excède pas 7; 

 — dans la quatrième, s'il n'excède pas 3. 



Les chaudières de la première catégorie doivent être 

 situées en dehors de toute maison d'habitation et de 

 tout atelier, être éloignées de 10 m. des maisons d'ha- 

 bitation et de la voie publique, ou en être séparées 

 par un mur de défense de 1 m., qui sera séparé lui- 

 même par un espace d'au moins 50 cent, du fourneau 

 et du mur mitoyen. Dans le cas où la chaudière sera 

 enterrée dans le sol, de manière que sa partie supé- 

 rieure soit à 1 m. en contre-bas, le mur de défense 

 n'est exigible que lorsqu'elle se trouve à moins de 5 

 m. des maisons d'habitation ou de la voie publique. 



Les chaudières de la deuxième catégorie peuvent 



