269 



générateur était fixé primitivement au réservoir au 

 moyen de rivets; plus lard, pour que la chaudière oc- 

 cupât moins de place, on avait coupé les tubulures 

 afin de rapprocher le réservoir du générateur, qu'on 

 avait réunies à emboîtement avec mastic ferrugineux; 

 puis on avait consolidé cet assemblage au moyen de 

 deux barres de fer réunies par deux boulons à vis et 

 écrou, dont l'une portait sur la partie rentrante de la 

 tubulure du réservoir,. tandis que l'autre s'appuyait en 

 dedans du générateur sur son enveloppe cylindrique. 

 Au moment où le paquebot allait se mettre en mar- 

 che , la chaudière fit explosion , et le réservoir fut lancé 

 à une distance de 150 mètres. La chaudière avait été 

 timbrée à 5 atmosphères; elle était en bon état, et cet 

 accident n'est dû qu'au peu d'adhérence du mastic 

 ferrugineux, et à la faiblesse des armatures qui ren- 

 forçaient les assemblages. 



4° Explosion provenant de l'eau contenue dans la 

 chaudière. 



Suivant que la masse d'eau contenue dans une chau- 

 dière est trop ou trop peu abondante, qu'elle est sou- 

 mise à une ébullition tumultueuse, ou qu'elle est de 

 nature corrosive ou saline, elle peut occasionner des 

 explosions. 



Il faut éviter de mettre dans une chaudière une trop 

 grande quantité d'eau, attendu que le réservoir de va- 

 peur diminue, et que la vapeur qui tend à se dégager 

 de l'eau étant celle nécessaire à la saturation de l'es- 



