272 



suite de l'amincissement de la tôle produit par l'acidité 

 des eaux, cette chaudière se déchira sous la pression 

 ordinaire de 5 atmosphères, sur 3 cercles parallèles aux 

 bases du cylindre. Les bouilleurs restèrent intacts sur 

 le fourneau; mais la partie antérieure du corps prin- 

 cipal fut lancée à la distance de 70 mètres, et la par- 

 tie postérieure, pesant 675 kilog. , fut projetée à une 

 distance de près de 200 mètres, après avoir renversé 

 la cheminée en maçonnerie et rompu deux troncs 

 d'arbres. 



Dans les chaudières à très-basse pression, l'emploi 

 des eaux acides ne parait point présenter le même. dan- 

 ger, pourvu que le chauffeur ne surcharge pas les sou- 

 papes, et maintienne le niveau de l'eau au-dessus des 

 carneaux de la flamme. L'action de l'èau sur la tôle 

 donne seulement lieu à des fuites d'eau fréquentes, et 

 leur entretien devient une source considérable de dé- 

 penses. On cite, en effet, plusieurs chaudières de ce 

 genre qui sont alimentées par des eaux acides, sans 

 qu'il y ait jamais eu d'explosion. Cependant, la circu- 

 laire du 22 juillet 1843, prohibe, sans faire de dis- 

 tinction, l'alimentation avec des eaux contenant des 

 substances acides ou salines susceptibles d'attaquer le 

 métal des chaudières, telles que les eaux extraites de 

 certains puits de mines ou de carrières, à moins que 

 les propriétés corrosives de ces eaux ne soient neutrali- 

 sées par des moyens reconnus efficaces par l'adminis- 

 tration. 



Il résulte des recherches auxquelles s'est livré à ce su- 

 jet M. Lechatelier, que les eaux extraites des mines et 



