242 



rapport de 1 à 1,5 à 3, il semble que les épaisseurs 

 correspondantes, pour résister à la même pression, 

 devraient être comme 3 à 2 à 1. L'ordonnance n'assi- 

 gne pas de règle pour l'épaisseur des chaudières en 

 fonte, parce que cette épaisseur est généralement su- 

 périeure à celle qui serait strictement suffisante. Elle 

 doit cependant, d'après l'ordonnance du 22 mai 1843, 

 toujours être égaie à 5 fois au moins l'épaisseur pres- 

 crite pour les chaudières en tôle ou en cuivre laminé. 

 Celles-ci, d'après la même ordonnance, doivent rece- 

 voir les mêmes épaisseurs qui sont données par la for- 

 mule e=l,8d(n-l)-f-3, dans laquelle e désigne 

 l'épaisseur du métal en millimètres, d le diamètre de 

 la chaudière en mètres, et n, la tension de la vapeur 

 dans la chaudière, exprimée en atmosphères. 



Les épaisseurs des parties planes, et celles des par- 

 ties cylindriques qui sont pressées de dehors en de- 

 dans, doivent être plus grandes, parce que les parois 

 planes sont plus sujettes à se déformer, et que les cy- 

 lindres qui reçoivent la pression à l'extérieur ont leurs 

 fibres comprimées au lieu d'être tendues; qu'ils peu- 

 vent, lorsque le diamètre est un peu grand, se plier 

 sous une pression même peu considérable, et qu'une 

 déformation assez légère suffit pour en déterminer l'é- 

 crasement et la rupture. La circulaire du 17 décembre 

 1848 prescrit à cet égard de donner à la tôle de ces 

 cylindres, qui servent ordinairement soit de foyers, 

 soit de conduits de flammes, une épaisseur au moins 

 égale à une fois et demie celle résultant de la formule 

 ci-dessus. 



Les chaudières à vapeur sont des appareils fort dan- 



