243 



gereux , pour lesquels on exige des mesures de sûreté : 



1° Qui assurent qu'elles résisteront à la pression 

 ordinaire de la vapeur; 



2° Qui garantissent ou empêchent la sur- élévation 

 de tension à laquelle la vapeur pourrait atteindre; 



3° Qui préviennent l'abaissement du niveau de l'eau 

 au - dessous des carneaux pour la flamme et la fu- 

 mée; 



4° Qui atténuent enfin , aulani que possible , les dom- 

 mages pouvant résulter pour le voisinage, d'une explo- 

 sion que les mesures précédentes auraient été impuis- 

 santes à prévenir. 



On s'assure de la suffisante solidité d'une chaudière, 

 par l'essai à la pompe de pression. La législation les 

 soumet toutes à cette épreuve, à l'exception de celles 

 à faces planes, qui sont destinées à marcher à basse 

 pression. Cette épreuve est le meilleur moyen de dé- 

 couvrir les défauts qui peuvent exister, soit dans la 

 nature du métal employé, soit dans le mode de cons- 

 truction de la chaudière. 



Elle doit se faire, pour les chaudières, tubes bouil- 

 leurs et réservoirs en tôle et cuivre laminé, au triple 

 de la pression effective de la vapeur; pour les chau- 

 dières et tubes bouilleurs en fonte, au quintuple de 

 celte môme pression, en raison des chances de rup- 

 ture qui leur sont particulières; pour les chaudières 

 tubulaires de locomotives, sous une pression dou- 

 ble seulement de la pression effective, les tubes n'ayant, 

 dans ces sortes de chaudières, qu'un petit diamètre, 

 qui rend leur écrasement moins fréquent et surtout 

 moins dangereux. 



