244 



La pression intérieure pour laquelle on réclame l'é- 

 preuve, doit toujours être en rapport avec l'épaisseur 

 du métal de la chaudière, qui se mesure avec soin sur 

 plusieurs points, et doit satisfaire à l'équation de la 

 p. 242. La pression d'épreuve se détermine parla for- 

 mule 



P = [ Oku-, 811. d* ( n-1 ) m — c ] _ 



dans laquelle P exprime, en kilogrammes, le poids à 

 placer à l'extrémité du bras de levier de la soupape 

 d'épreuve. 



d, le diamètre de la soupape d'épreuve, en centi- 

 mètres. 



n, le timbre de la chaudière, en atmosphères; 



m, le multiplicateur de la pression, qui est égal à 

 3 ou 5, suivant la nature du métal. 



c, le poids direct du clapet et du levier, en kilog. 



b, le petit bras de levier, et B le grand bras, en 

 centimètres. 



Les épreuves doivent avoir lieu à la fabrique, lors 

 de la construction des chaudières. Elles doivent être 

 renouvelées aux établissements dans lesquels ces chau- 

 dières doivent être employées : 1° après chaque répa- 

 ration ou modification quelconque; 2° tous les ans, 

 pour les chaudières en fonte et celles de bateaux ; 3° 

 au moins tous les trois ans pour les chaudières de 

 terre. 



Des fabricants ont souvent objecté contre les épreu- 

 ves, qu'elles énervaient les chaudières et les rendaient 

 moins solides; mais cela ne pourrait avoir lieu qu'au- 

 tant que la pression d'épreuve serait trop rapprochée 



