249 

 la chaudière. Les soupapes sont d'autant plus petites, 

 que la pression pour laquelle elles sont timbrées est 

 plus considérable. Les poids uniques dont on les sur- 

 charge sont déterminés par la formule 



P = 0,811 /)' (n-1) - c -g 



dans laquelle les lettres ont les mêmes désignations 

 que dans la formule de la page 244 



On reproche souvent ici, aux soupapes ainsi régu- 

 larisées, de lever sous une pression d'environ '/, at- 

 mosphère au-dessous de celle pour laquelle elles sont 

 chargées; mais cela me paraît tenir, d'une part, à ce 

 que la plupart de ces soupapes étant peu soignées, il 

 n'y a pas égale répartition de la charge autour du 

 point d'appui, et à ce qu'il y a toujours soulèvement 

 d'un côté de la soupape avant l'autre; d'autre part, à 

 ce que les manomètres sont souvent mal gradués. Si 

 MM. les Constructeurs de chaudières prenaient la peine 

 de soigner un peu plus ces deux instruments, on n'ob- 

 serverait plus le même désaccord entre ceux-ci. 



Les appareils destinés à prévenir l'abaissement de 

 l'eau, sont les flotteurs ordinaires et d'alarme, ainsi 

 que les tubes indicateurs en verre, qui accusent à 

 chaque instant, et sans aucune manœuvre, le niveau 

 de l'eau. Les flotteurs ordinaires, par la circulaire du 

 4 octobre 1847, sont devenus d'un emploi facultatif, 

 et peuvent être remplacés par les flotteurs d'alarme , 

 qui sont toujours exigés, et qui, avec les tubes indi- 

 cateurs, peuvent suffire. Les robinets de jauge qu'il 



17 



