•257 



Les chaudières cylindriques sont quelquefois termi- 

 nées par des fonds plais qui se rattachent aux parois 

 latérales par des courbures presque à angles droits. 

 Celte disposition est fort mauvaise, en ce que les fonds 

 plats sont très-sujets à se déformer s'ils ne sont reliés 

 par des tirants de force suffisante, et en ce que le re- 

 courbement du collet qui réunit ces fonds à la partie 

 cylindrique de la chaudière produit des gerçures, al- 

 tère la ténacité du métal, et peut, lorsque la chaudière 

 doit supporter une pression intérieure un peu consi- 

 dérable, occasionner des accidents plus ou moins gra- 

 ves. Dans ce cas, la rupture se fait le plus souvent 

 suivant le contour des fonds, ou suivant la courbure 

 des tôles qui les composent. 



Le 6 juin 1827, une explosion de chaudières eut 

 lieu dans l'établissement de teinture du sieur Dumas, 

 à Puleaux, et causa la mort de son propriétaire et d'un 

 ouvrier. Cette chaudière cylindrique, à fonds plats 

 sans tirants, avait 1 m. 10 de diamètre et 3 m. de lon- 

 gueur; l'épaisseur de la tôle était de 7 millimèt. Elle 

 était placée sur un fourneau situé en plein air dans la 

 cour de rétablissement, et fit explosion quatre ou cinq 

 heures après qu'on eut commencé le feu. Un des fonds 

 fut déchiré le long de la clouure, sur tout son pour- 

 tour; la vapeur et l'eau bouillante se répandirent su- 

 bitement au dehors par cette large ouverture, et ren- 

 versèrent un hangar placé à 14 m. Le corps de la 

 chaudière fut lancé en arrière par la réaction du flui- 

 de : il renversa deux murs parallèles de 30 cent, en- 

 viron d'épaisseur, et fut tomber à 20 m. du fourneau. 



