259 



Des fonds plats, qui seraient reliés entre eux par 

 des barres d'une dilatation différente de celle des pa- 

 rois, ne seraient pas encore à l'abri de tous accidents. 

 C'est ce que prouve l'accident arrivé le 15 décembre 

 1845, dans la filature du sieur Bisset, à Pont-Faverger 

 ( Marne). La chaudière se composait d'un corps cy- 

 lindrique en fonte et de deux bouilleurs également en 

 fonte. Chacun de ces bouilleurs était formé de six an- 

 neaux de fonte, emboîtés les uns dans les autres avec 

 mastic de fonte à la jonction, et fermés à chacune de 

 leurs extrémités par deux disques de fonte, reliés en- 

 tre eux par une barre de fer rond placée dans l'axe 

 du bouilleur. Cette chaudière avait été éprouvée à la 

 pression quintuple; elle marchait depuis huit mois en- 

 viron, lorsque la barre de fer placée dans l'axe du 

 bouilleur se rompit. Les rondelles extrêmes furent 

 projetées chacune, avec un morceau de la barre, dans 

 des directions opposées; les anneaux du bouilleur se 

 sont disjoints, et la force expansive de la vapeur a dé- 

 moli une partie du fourneau. 



Cet accident a été occasionné par les différences de 

 dilatation entre la barre de fer et les parois en fonte 

 du bouilleur sous l'action du foyer. 



Ce mode de construction et d'assemblage des bouil- 

 leurs était vicieux et n'est plus toléré. On prescrit de 

 substituer aux bouilleurs en fonte, des bouilleurs en 

 tôle clouée, ou au moins des bouilleurs en fonte d'une 

 seule pièce, fermés par une plaque autoclave, comme 

 les bouilleurs ordinaires. 



Les chaudières cylindriques à larges foyers inté- 



