286 



tiennent aucuns vices de forme, et que, s'ils en trou- 

 vaient de tels, ils les repousseraient formellement. 



2° Par l'inexécution de quelques-unes des conditions 

 de sûreté prescrites, comme le manque de manomè- 

 tres et de bons indicateurs du niveau d'eau; l'emploi 

 d'une eau corrosive, sans lui faire subir aucune pré- 

 paration; et surtout le manque d'épreuve après toutes 

 détériorations et réparations un peu importantes. Les 

 épreuves auraient, dans beaucoup de cas, dénoté les 

 vices des appareils et empêché les accidents. 



MM. les Industriels doivent être aujourd'hui bien 

 convaincus de l'utilité de toutes les mesures et précau- 

 tions prescrites par les règlements administratifs, et 

 ils feront sans doute, à l'avenir, moins de difficultés 

 pour s'y conformer. 



3° Par un défaut de soin dans la surveillance et la 

 conduite des appareils. Les ouvriers auxquels on les 

 conGe doivent être constamment attentifs à tenir la 

 chaudière nette d'incrustations, à y maintenir le ni- 

 veau de l'eau au point voulu, à éviter les coups de 

 feu, à tenir les manomètres en bon état, et les soupa- 

 pes toujours convenablement chargées. 



Ceci montre encore à MM. les Industriels la nécessité 

 d'avoir des chauffeurs et mécaniciens d'une conduite ré- 

 gulière, d'une attention soutenue et d'une capacité suffi- 

 sante, ainsi que celle de veiller à ce que ces ouvriers 

 ne négligent aucune partie de leurs importantes fonc- 

 tions. 



Un des moyens les plus efficaces de prévenir les 

 explosions , consiste à employer des chaudières de 



