304 



Wind dagegen geworfen und durch Spinngewebe festgehalten 

 waren, sowie die Merkmale bei der Beobachtung durch die Um- 

 wohner (der „blaue Dunst") brachten mich auf die Vermuthung, 

 dass der Blitz nicht dem Leiter bis zur Erde gefolgt, sondern 

 abgesprungen sei, resp. sich einen anderen Weg gesucht habe. 



Da Feuerwehrleute mit Telegraphenarbeiten in der Nähe 

 beschäftigt waren, so Hess ich sofort eine ausreichend lange Leiter 

 zur Stelle bringen, um die veränderte Färbung an der Wand etc. 

 genauer zu untersuchen. 



Hierbei fand ich, dass das Kupferseil an der Verbie'gungs- 

 stelle eine veränderte Färbung durch Oxydation zeigte, dass die 

 Färbung der Wand höchst wahrscheinlich dadurch veranlasst war, 

 dass ein Verdampfen von Kupferoxyden stattgefunden hatte, welche 

 an den Steinen niedergeschlagen sind (daher der „blaue Dunst"), 

 und dass ein Loch in das Mauerwerk geschlagen worden war. 

 Dieses Loch war in der W r eise entstanden, dass der Kalk einer 

 senkrechten Mauerfuge in der scharfen Ecke, welche durch den 

 Portalbau mit der Yorderwand gebildet wird, herausgeworfen worden 

 war. Das Loch führte tief in die Mauer hinein. Durch die Unter- 

 suchung liess sich zweifellos feststellen, dass an dieser Stelle weder 

 ein Haken noch eine andere Befestigung des Kupferseiles vorhanden 

 gewesen war. 



Es erschien mir sofort zweifellos, dass der Blitz hier abge- 

 sprungen war, um sich einen zusagenderen Weg zur Erde zu suchen, 

 als er ihm durch die Erdleitung des Blitzableiters geboten war. 



Das Innere der Kirche ist in Höhe dieser Stelle bequem 

 erreichbar und so konnte sogleich festgestellt werden, dass im 

 Inneren, auf der Empore über dem Portaleingang, in gleicher 

 Höhe mit der draussen constatirten Stelle ein Gasarm befind- 

 lich, dessen Zuleitungsrohr in der Wand vermauert ist. (Die 

 sämmtlichen Gas-Leitungsröhren liegen theils in der Wand, theils 

 im Holzwerk verdeckt.) 



Unmittelbar unter dem Gasarm war ein kleines Stück Putz 

 (ca. 3 cm Quadrat) frisch aus der Wand heraus- und etwa zwei 

 Schritt weit fort auf eine Bank geworfen worden. 



Der Blitz hatte also seinen Weg am Blitzableiter entlang bis 

 ca. 10. m über den Erdboden genommen, war hier abgesprungen, 

 hatte die Wand durchlöchert, um die Gasleitung, welche ihm sehr 

 nahe lag, zu erreichen und war an dieser entlang zur Erde ge- 

 gangen, ohne weiteren Schaden zu verursachen. Er hat dabei einen 

 erheblich weiteren Weg machen müssen, um zur Erde zu gelangen, 

 da er wahrscheinlich den Gasleitungsröhren durch die ganze Kirche 

 folgen musste, um den Ort zu erreichen, wo auf der, dem Blitz- 

 ableiter entgegengesetzten (Ost-)Seite der Kirche die Gasleitung 

 in die Erde führt. Es muss angenommen werden, dass er diesen 

 ganzen Weg durchlaufen hat, da die gesammte Gasleitung in der 

 Kirche eine einheitliche Anlage ist, welche beim Bau der Kirche 

 in der Weise hergestellt wurde, dass die Leitungsröhren nicht an 

 mehreren Stellen aus dem Erdboden hochgeführt worden sind, son- 



