158 



970/q beträft. Die Stützen zur Befestigung derselben sind gleich- 

 falls aus Kujifer und mittelst Schrauben oder Nieten an den hoch- 

 stehenden Falzen der Dacheindeckung befestigt. — Das 3 Stockwerk 

 hohe städtische Museum hat wegen der vielen vorspringenden Ecken 

 und hervorragenden Steingesimse und Krönungen 31 einfache Auf- 

 fangstangen von 4 bis 4,5 m Länge mit gleichem Kegelstumpf von 

 solidem Kupfer und aufgesetztem Platinkonus erhalten Dieselbe 

 Konstruklidu zeigen auch die auf der neuen Stadtbibliothek beiind- 

 lichen zwölf Anffangstangen. 



Die sachgemässe Anlage eines Blitzableiters erfordert eine ein- 

 gehende Überlegung aller Verhältnisse und Umstände. AVenn sich 

 diese ändern, z. B. durch Lockerung des Materials, Entwässerungs- 

 anlagen, Einführung von Gas- und Wasserleitungen, so kann ein 

 früher tadelloser Blitzableiter nach und nach seine Zuverlässigkeit 

 einbüssen. Will man sicher sein, dass der an einem Gebäude an- 

 gebrachte Schutzapparat wirksam ist, so muss er von Zeit zu Zeit 

 nachgesehen und geprüft werden. Dies geschieht mit Hülfe des 

 galvanischen Stroms und eines Galvanometers. Schaltet man in den 

 Stromkreis eines galvanischen Elements den Blitzableiter ein, so 

 muss das gleichfalls eingeschaltete Galvanometer einen Ausschlag 

 geben. Erhält man keinen Ausschlag, so ist der Stromkreis an 

 irgend einer Stelle unterbrochen. Unter den verschiedenen Prüfungs- 

 apparaten ist der von Wheatstoue angegebene und von Kohlrausch, 

 AVeinhold und anderen verbesserte Messapparat einer der vorzüg- 

 lichsten. Mittelst dieses Apparats, den unter anderen auch die 

 Firma Hässler »!c Süss in Freiberg anfeitigt, kann unter Zuhilfe- 

 nahme eines Telephons sowohl der Widerstand des oberiidisclien 

 Systems als auch der der Erdleitung gemessen werden. Ersteier 

 darf nur den Bruchteil eines Ohms, letzterer höchstens 20 Ohm 

 betragen. Aber auch diese Prüfung reicht noch nicht aus; es muss 

 vielmehr auch eine genaue Besichtigung der ganzen Anlage damit 

 verbunden werden. 



Blitzan/.eigeapi)arate, die angeben, ob der Abieiter von einem 

 Blitze getroffen ist, sind in den letzten Jahren ei)enfalls von ver- 

 scjiiedenen Firmen, wie Siemens & Halske, Hässler & Süss, Hoyer 

 i^ (ilalm hergestellt worden. Der Anzeigeapparat der letztgenannten 

 Firma in Schönebeck a. d. Elbe bestellt aus einem Fisencvlinder, 

 um den ein dicker Knpferdraht von der Leilungsfähigkeit des Blitz- 

 ableiters spiralig gewickelt ist. IJber der oberen Stirnfläche des 

 Gylinders ist eine Maunelnadel angebracht, die sich um eine horizontale 

 Achse drelit. Der Apparat darf, um nicht durch den Blit/.schlag 

 l)esc!i;idi(;t zu werden, nui- als Xebenscliliessung in den Blitzableiter 

 eingesclialtet sein. Nach jedem einschlagenden Blitz wird der Nord- 

 oder Südpol des Magneten an die Stirnlläche des Cylinders gerissen, 

 die ihn f('^tllält, bis der A])parat nachgesehen, und die Nadel wieder 

 in iiire (llcicligewichtslage gebracht ist. ZahlnMclie Gutachten un<l 

 Zeugnisse bcnvciscn, dass diese Vorricliliing allseitige Anerkennung 

 gefunden bat. In Bremen ist dieselbe an vier Blitzableitern der 

 Korff'schen Petroieuni Ifafünerie, ferner an den beiden Domsfürmeu, 



