157 



vergoldeten Spitzea von Kupfer, mit dem Kupferkabel hart verlötet 

 und durch ein enges Schraubengewinde mit der 3,5 m langen Fang- 

 stange verbunden. Letztere hat näher dem Dache noch eine grosse 

 Hohlkugel und Verzierungen, welche die Spitzenwirkung verstärken. 

 Der Blitzableiter auf der Turmspitze (Figur 2) trägt die Fahneu- 



— t^fat 



Figup 2. 



Stange, in deren hohlem Innern die Flaggenleine sich bewegt; nach 

 der neuesten Konstruktion befinden sich innerhalb des grossen, durch- 

 löcherten, kupfernen Knopfes die drei Auffangspitzen, von denen das 

 Kupferkabel nach aussen herabläuft. Dieses ca. 1000 m lange 

 Kupferkabel ist auf 5 cm hohen Trägern über sämtliche Dachfirste 

 geführt und besitzt zehn Erdleitungen, die den Blitzstrahl zum Grund- 

 wasser führen. Dasselbe wurde durch Bohrungen von 10,8 m bis 

 reichlich 12 m in genügender Menge aufgefunden. Der Widerstand 

 der Erdleitung betrug bei wiederholten Messungen höchstens 1 Ohm 

 (d.i. der Widerstand, den eine Quecksilbersäule von 106 cm Länge und 

 1 qmm. Querschnitt bei O^C dem elektrischen Strom darbietet). 

 Jede Erdleitung besteht aus drei durchlöcherten, einen Meter langen 

 Kupferröhren, die in einem eingerammten Eisenrohr von 42 mm 

 Weite versenkt und mit der Seilleitung hart verlötet sind. 

 Auserdem führen mächtige, kupferne Abfallröhren das Regen- 

 wasser dem unterirdischen Kanalsystem zu. Ein Anschluss an das 

 Netz der Gas- und Wasserleitungsröhren ist jedoch nicht 

 hergestellt. Die Kupferseile, die von den Auffangspitzen nach der 

 Erde führen, sind zwölfdrähtig von je 2 mm Stärke des Drahtes; 

 die Seile, welche die Auffangstangen verbinden, sind gleichfalls 

 zwölfdrähtig von 1,9 mm Stärke; letztere wiegen mindestens 380 Gramm 

 per Meter. Die Kabel, die den Kontouren der Gesimsausladungen 

 angepasst sind, bestehen aus reinem Kupfer, dessen Leitungsfähigkeit 



