155 



Erdleitung etc. verbunden. Sein System, welches das zu schützende 

 Haus gleichsam mit einem Käfig aus metalleneu Drähten umgiebt, 

 ist am Rathaus und mehreren Palästen zu Brüssel ausgeführt, hat 

 aber meines Wissens in Deutschland keine Nachfolge gefunden. 

 Derartige Blitzableiter mit Spitzen in Büschelform sah ich auf der 

 Fahrt durch Belgien auch auf den Telegraphenpfählen längs der 

 Eisenbahn zwischen Xamur und Lüttich angebracht, woraus folgt, 

 dass dort an den Stangen und Apparaten mannigfache Zerstörungen 

 durch den Blitz vorgekommen sein müssen. Derartige Linienblitz- 

 ableiter sind gewiss überall da angebracht, wo die Leitungen von 

 Blitzschlägen besonders zu leiden haben. 



Ausserordentlich zahlreich sind die Patente, die in den ver- 

 schiedenen Ländern für neue Konstruktionen von Blitzableitern oder 

 Teilen derselben bewilligt sind. Von der grossen Mannigfaltigkeit 

 unserer heutigen Blitzschutzvorrichtungen, denen bereits Ehrendiplome, 

 goldene oder silberne Medaillen zuerkannt waren, gab die elektrische 

 Ausstellung zu Frankfurt a. M., die ich Ende Mai 1891 besuchte, 

 ein anschauliches Bild. Neben der Erdleitung hat man den Spitzen 

 der Auffangstau gen eine besondere Sorgfalt zugewandt. In ihrer 

 einfachsten Form zeigt sie nur eine Zuspitzung der Fangstangen 

 aus verzinktem Eisen, die nach dem von Helmholtz, Kirchhoff und 

 Siemens verfassten Gutachten der Berliner Akademie vom 5. August 1880 

 auch völlig ausreicht. Die Vergoldung der Spitzen ist nutzlos, da 

 der erste Blitzschlag das Gold verdampft. Vielfach hat man wegen 

 des hohen Leituugsvermögens des Kupfers einen kupfernen Kegel 

 auf die Fangstange geschraubt oder auch hart damit verlötet und 

 ebenfalls vergoldet. Da der niederfahrende Blitz die Luft vor sich 

 her verdichtet, so entsteht ein Luftprojektil, dem manche Spitzen 

 bei s. g. kalten Schlägen zum Opfer gefallen sind. Die vergoldete 

 Spitze des früheren Domturms in Bremen, die einen hohlen Körper 

 von Kupfer in Form eines Speers von 24 cm Länge bildete, wurde 

 im Sommer 1861 herabgerissen, und das Gold teilweise verdampft. 

 Am 5. Mai 1881 traf der Blitz den Abieiter auf Ulrichs Schiffswerft 

 zu Vegesack, jetzt dem Bremer Vulkan gehörig, riss den hohlen 

 Kupferkonus auf, schwärzte ihn und bog ihn rechtwinklig um. Eine 

 Anzahl von solchen zerstörten und meist hohlen Kupferkegeln war 

 auf der Frankfurter Ausstellung instruktiv ausgelegt. Weitere Bei- 

 spiele von der unglaublichen mechanischen Gewalt des Blitzes giebt 

 es in Menge. Bei grösserem Luxus, wie das Berliner Gutachten*) 

 sagt, hat man die eiserne Spitze der Auffangestange mit einem 

 Platinmantel versehen oder dem kupfernen Kegelstumpf eine Platin- 

 spitze oder einen Silberkegel aufgelötet. Indessen sind auch dann 

 Beschädigungen nicht ausgeblieben, selbst wenn alle diese Teile 

 massiv angefertigt waren. 



*) Verhandlungen der Preuss. Akademie der Wissenschaften. Berlin 1880, 

 Seite 27. „Die Anlagekosten lassen sich bedeutend vermindern, wenn man den 

 herkömmlichen aber nicht notwendigen Luxus kupferner Leitungen, kost- 

 spieliger Spitzen etc. vermeidet." 



