512 

 deberá sumarse la de la gran estufa (si esta funciona con presión de 

 vapor), para tener la presión total en la caldera. 



Marcha del aire nuevo. Todas las salas tienen dentro de su suelo, á 

 mas del canal central LLL, que se ve en las figuras 51 y 54, y especial- 

 mente en la 55, varios conducios RRR, que partiendo de este canal 

 central, vienen á abrirse paso al través del muro del patio interior del 

 hospital. En la disposición que representa la figura 55 aparecen seis con- 

 ductos RRR, que suministran aire nuevo al canal central. Mr. Duvoir 

 coloca algunas veces estos conductos de introducción de aire nuevo, de 

 manera que cada par de ellos sirva exclusivamente para una estufa, y 

 en lugar de hacerlos desembocar directamente en el canal central debajo 

 de la misma, los hace, al contrario, desembocar en puntos /; li h h distan- 

 tes de las estuftis. De este modo, y por medio de diafragmas que dividen 

 el canal central en porciones é independientes unas de otras, afectas 

 á cada estufa, consigue el aislamiento de las corrientes de aire (jue 

 acuden á ella, obligando también así á este aire á que recorra una 

 determinada porción del canal central RRR, donde empieza á calen- 

 tarse. El aire nuevo atraviesa después los trece conductos que cada 

 estufa tiene, donde acaba de calentarse, y penetra por lo alto de las es- 

 tufas en las salas, lo mismo que vimos que sucedía en el sistema quinto. 



Marcha del aire viciado. En la parte baja de los muros de cada sala 

 se abren catorce bocas de evacuación, correspondientes á otros tantos 

 conductos que suben hasta el desván, donde, lo mismo que en el ya des- 

 crito sistema quinto, desembocan, los de un lado en el conducto DI {figu- 

 ras 52?/ 54), construido sobre el piso del desván, y los del otro lado en 

 el otro conducto colector M', paralelo al primero. Ambos colectores 31 

 y M' comunican con la parte baja de la chimenea Y {figuras 51 , 52 í/ 54). 

 La gran estufa de ventilación, ya explicada, va colocada en la ancha 

 base de la chimenea. Esta chimenea Y arranca del suelo del desván y 

 atraviesa la cubierta. Nada diremos de su construcción, que es análoga 

 á la ya explicada en el artículo anterior. El aire viciado de dicha chime- 

 nea se calienta por la presencia de la gran estufa de ventilación, y se 

 eleva, produciendo la aspiración en las salas, por los colectores 3J y M' 

 y los cuarenta y dos conductos verticales de evacuación. En virtud de 



