6S5 

 por chimeneas (por abajo), si no es el sistema más espedito en algunos 

 casos, es siempre el que menos costará al año á igualdad de ventilación. 

 Una sola chimenea general de aspiración por abajo, si es posible, y va- 

 rias si el edificio es tan irregular que los conductos subterráneos de 

 evacuación hablan de ser muy largos y su coste mayor que el de varias 

 chimeneas, producirán siempre una ventilación regular, constante y 

 barata. Los conductos de evacuación se pueden construir al exterior de 

 las salas de enfermos, adosados al paramento de los muros de dichas 

 salas, paramento que da á patios, corrales, jardines, ó galerías exterio- 

 res. Estos conductos podrán hacerse de ladrillos, de tubos de gran diá- 

 metro de barro barnizado ó sin barnizar, y de chapa, de hierro: los pri- 

 meros tendrán siempre mas duración que los segundos, en el caso en 

 que han de estar á la intemperie, y deben ser siempre preferidos. La 

 chapa de hierro se oxida fácilmente, y su óxido mancha completamente 

 los muros, dándoles muy fea apariencia. Su duración no pasa de ocho á 

 diez años. En el caso de colocarlos, deben estar embreados perfecta- 

 mente al exterior, y es además necesario darles una capa de alquitrán 

 cocido todos los años. El alquitrán que para esto se emplea es el de 

 las mismas fábricas de gas, que se evapora hasta hacerle perder todos 

 los hidrocarburos volátiles que contiene, de modo que queda sólido á 

 la temperatura ordinaria. Cuando los tubos de chapa no se emplean á 

 la intemperie, pueden ser pintados al óleo por los procedimientos 

 comunes, y entonces resisten bien y son de buen servicio. 



Cuando el hospital se construye de planta, los conductos de evacua- 

 ción se hacen á poquísima costa, y son los mejores, en los macizos de 

 los muros. Los de introducción se hacen del mismo modo ó en el inte- 

 rior de los suelos, según el sistema que se adopte. 



En ciertos casos pueden obtenerse numerosos y buenos conductos 

 de evacuación y de introducción de aire en edificios ya construidos, es- 

 tableciendo paralelamente á los muros largos de las salas de enfermos, 

 á una distancia de estos igual al ancho de un ladrillo común, y en el in- 

 terior de las mismas salas, tabiques de panderete. Estos tabiques dejan 

 entre ellos y los largos muros un espacio que, dividido en el sentido 

 vertical por ladrillos de canto, forma una gran serie de conductos. Esta 



