663 



del número 1. De este modo se consigue una ventilación general y 

 uniforme por todos ios puntos del conducto ce... 



Ya liemos dicho que la ventilación no funcionará más que algunas 

 horas de ciertos dias del año. 



Caleufainiento y ventilación.— Consideremos ahora el 

 caso en que la iglesia necesita el calentamiento además de la venti- 

 lación. 



Pudieran emplearse, como dice Mr. Péclet, para calentar las igle- 

 sias, los caloríferos de aire caliente, el vapor, y la circulación de agua 

 caliente. iMr. Péclet desecha desde luego los de vapor, y deja reducida 

 la cuestión á los caloríferos de aire caliente, y al agua caliente. Nosotros 

 no creemos convenientes de ningún modo los caloríferos de aire calien- 

 te para el calentamiento de los templos. 



Los caloríferos de aire caliente deberían estar colocados bajo el 

 mismo recinto del templo; y como su acción calorífica no debe exten- 

 derse fuera de un radio de 15 metros en el sentido horizontal (véase la 

 página 630), so pena de perder inútilmente mucho calor en los conduc- 

 tos y en el terreno, seria preciso emplear varios caloríferos para una 

 misma iglesia, construir, por lo tanto, varias cuevas, una para cada 

 uno, tener bajo el suelo de la iglesia varias galerías de comunicación 

 entre las cuevas. Así es que este sistema, aparentemente sencillo y ba- 

 rato de establecimiento, sería tal vez el más costoso. 



Tampoco creemos que el vapor merezca, para el caso actual, la pre- 

 ferencia sobre el agua caliente sin presión, como se ha querido suponer 

 por algunos. El empleo del vapor tiene, en efecto, la ventaja de exijir 

 superficies de calentamiento menores que el agua calentada á 90° 

 ó 100°; pero en cambio de esta pequeíía ventaja tiene muchos inconve- 

 nientes cuando se trata del calentamiento de una iglesia, entre los cua- 

 les citaremos el exijir un fogonero inteligente y cuidadoso, para un ge- 

 nerador que solo ha de funcionar algunos dias al año; tubos de agua 

 de condensación; vaso cerrado para recibir esta agua; alimentación de 

 la caldera, que se baria á mano no habiendo máquina de vapor, ó con 

 aparatos que no están exentos de inconvenientes; purga de los tubos 



