591 



V. 



QUINTO SISTEMA (1). 



Calentamiento.— Por tubos y estufas de vapor, colocados en 



las mismas salas ó locales cjue han de 

 ser calentados. 

 Wentilacion. — Po/" inyección mecánica. 



Superticic Hemos dicho ya que 1 metro cuadrado de placa metálica de fundición 



de ó de palastro, calentada por un lado por vapor á 100° y enfriada por 



calcnlamienlo , , • ■ i f» r . •.• • i i- 



(le los aparatos '^ °'''''' *^'"'^ P°'' ^"'^ '' ^'^ ' podia trasmitir siempre, aun en las condi- 

 iio un pabe- ciones más desfavorables en que se hiciese el experimento, 800 ca- 

 """■ lorias por hora. En este proyecto, los aparatos de calentamiento ó tu- 

 bos de vapor situados en el conduelo central de las salas de enfermos, 

 están rodeados de aire que tiene 8° al entrar en el conducto central 

 (mes de enero), y sale de él (según acredita la experiencia en el hos- 

 pital de Lariboisiére, cuya disposición copiamos) á20°, 22°, 24°, según 

 los casos. La temperatura media del aire no diferirá mucho en dicho 

 conducto de 15°, y por lo tanto, podemos contar con la trasmisión de 

 las 800 calorías por metro cuadrado de tubo de vapor, y por hora. 

 Pero, aunque la temperatura media del aire fuese notablemente supe- 

 rior á 13° en el eon<luclo de introducción, todavía podemos contar con 

 la trasmisión de las referidas 800 calorías, porque en este sistema de 

 calentamiento por vapor, éste debe tener una presión de I '/^ atmósfe- 

 ras por lo menos, y su temperatura es algunos grados superior á 100°. 

 Como cada pabellón necesita por hora 50.000 calorías, la superfi- 

 cie de calentamiento será de 



30.000 „^ ^ 

 ^„„ - — o7,5 metros cuadrados 57_g ni. 



1) Véanse los dibujos correspondientes. 



