6i3 

 Para un edificio que se levante de planta y que se haya de calentar 

 |tor el sistema de Mr. Hamelincourt, de circulación de agua caliente, 

 que es el que lleva consigo la ventilación por aspiración á nivel; ó 

 bien para un edificio cuyos muros en el paramento interior ó en el 

 exterior puedan recibir un tabique que, separado del muro 3 decíme- 

 tros, presente ó deje entre ambos espacios para los conductos, he 

 aquí los únicos casos en que puede emplearse el sistema de la aspira- 

 ción á nivel, y para ello es preciso que la razón de lujo se sobreponga á 

 la de economía. Es, en efecto, una cuestión de lujo y comodidad la ven- 

 taja que tiene el sistema de Mr. Hamelincourt: en un edificio calentado 

 y ventilado por el sistema suyo, no se ven ni los aparatos de calentamien- 

 to, ni los de ventilación. Todos van alojados en el espesor de los muros. 

 Su sistema, cuando el edificio que lo ha de recibir se construye, puede 

 decirse que convierte á los muros en muros huecos , cuyas dos partes 

 están bien trabadas entre sí. lil coste de los conductos es casi nulo en di- 

 cho caso: el muro semihueco que resulta tiene naturalmente mayor esta- 

 bilidad que el muro macizo que contuviese el mismo material. 



II. 



COMPARACIÓN ENTRE LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y LA VENTILACIOM 

 PRODUCIDA DIRECTAMENTE POR LA ACCIÓN DEL CALOR. 



Mr. Péclet, en su Tratado del calor, halla la relación que hay entre 

 el trabajo producido por el calor en una chimenea al hacer el tiro, y 

 el trabajo que podría producir el calor que por la chimenea se lleva 

 el aire caliente, si este calor se emplease en producir vapor para una 

 máquina. Hecha la comparación de este modo, resulta que para las 

 chimeneas de ventilación ordinarias de aspiración por abajo, que tie- 

 nen de 25 á 30 metros de altura, y que funcionan con una diferencia 

 de temperatura de 25°, la relación de los trabajos antes citada está 

 comprendida entre veinte y veintiséis, tomando como numerador de la 



