564 

 calorías). Suponiendo que de cada kilogramo de vapor utilicemos para 

 el calentamiento hasta el máximum de 600 calorías (lo cual supone 

 liasta la utilización de una parte del calor del agua de condensación en 

 los mismos tubos de retorno de esta), los 7 kilogramos de vapor nos 

 darán un efecto útil de 



7x600=4.200 calorías. 



Pero no debemos prudentemente contar con más de 4.000 calorías por 

 kilogramo de bulla. De modo que para obtener las 60.000 calorías úti- 

 les por bora, el consumo de combustible será por hora para el mes de 



enero de —-——-=15 kilogramos de bulla de 8.000 calorías. 

 4.000 



Para el mes de febrero el consumo será de 12 kilogramos. 

 Para los meses de marzo y de diciembre será de 9 kilogramos. 



QUIKTO SISTEMA. 



Calentmiie^ito por elmjwr en aj)aratos de condensación colocados 

 en las mismas salas que se han de calentar. 



El consumo de combustible por bora será sensiblemente el mismo 

 que en el cuarto sistema, para producir el mismo efecto. 



Asi, para obtener las 60.000 calorías por hora en el mes de enero, 

 el consumo de hulla por hora será de 15 kilogramos. 



En el mes de febrero será de 12 kilogramos. 



En los meses de marzo y diciembre, de 9 kilogramos. 



