496 

 hay una chimenea metálica, cuya sección es igual á la suma de las sec- 

 ciones lie los dos tubos de humo de los dos hogares. Esta chimenea 

 metálica recibe el humo de los dos tubos x, aprovechándose de este 

 modo el calor de este en la ventilación. 



En el sistema que acabamos de describir para la introducción del 

 aire nuevo en las salas, no se ve aparato alguno, y estas quedan com- 

 pletamente libres y despejadas. Las cornisas no producen mal efecto; al 

 contrario, adornan las salas. Esta disposición puede emplearse con 

 mucha ventaja en las cátedras, en anfiteatros, bibliotecas, salones de 

 recepción, etc. Conviene mucho en las bibliotecas el empleo de calorí- 

 feros exteriores de agua caliente, y no los de aire caliente, porque estos 

 últimos pueden dar con facilidad aire á alta temperatura, y se ha ob- 

 servado que no conviene ni para la madera ni para los libros el contac- 

 to prolongado, ni aun la proximidad de aire á 60 ú 80 grados. 



De cualquier modo que sea, en el calentamiento de las bibliotecas 

 v museos, salones de recepción, etc., los caloríferos de agua caliente no 

 deben nunca estar colocados dentro de estos locales, sino fuera. Los 

 muros sobre que apoyan los estantes ó cuadros no deberán contener en 

 su interior conducto alguno de agua; pero sí pueden contener, si es 

 necesario, conductos de aire calentado en caloríferos de agua caliente, 

 los cuales obran siempre con más constancia y regularidad que los de 

 aire caliente, y nunca pueden dar aire demasiado calentado, como pue- 

 de suceder en estos, con un descuido de! fogonero. 



Observación. Todos los cálculos relativos al estudio de calentamien- 

 to y ventilación que acabamos de describir, pueden verse detallada- 

 mente en el capítulo 6.° 



« 



