S61 

 liora para el calentamiento á 18° de las salas de enfermos, y la venlila- 

 cion de 70 metros de aire por enfermo y por hora. 



PRIMER SISTEMA. 



Calentamiento por caloríferos interiores de aire caliente, ó estufas. 



Cuando las superficies de calentamiento de los caloríferos interio- 

 res de aire caliente ó de las estufas metálicas están bien calculadas, 

 por las reglas que más adelante expondremos, pueden utilizarse en el 

 calentamiento de las salas las 0,90 del calor total desarrollado por el 

 combustible. Luego, empleando bulla de 8.000 calorías, el gasto de 

 combustible por hora sería de 



60.000 ot, ^■^^ 



:8,34 kilogramos 



0.9X8.000 



de hulla para el mes de enero, cuya temperatura media la suponemos 

 de 8° en Barcelona. Vamos á calcular el gasto de combustible para los 

 meses de febrero, marzo y diciembre. Puede admitirse sin inconvenien- 

 te, como una regla práctica que se acerca mucho á la verdad, que el 

 gasto de combustible que exije el calentamiento de un edificio por un 

 mismo sistema y en las mismas condiciones, es proporcional á la dife- 

 rencia de temperaturas entre el aire exterior y el de las salas calenta- 

 das. Se comprende esto en el momento que se considere que siendo 

 constante la temperatura de las salas, la cantidad de calor que absor- 

 berá el aire exterior al calentarse para introducirse en ellas , es 

 proporcional á la diferencia entre la temperatura que tiene y la de las 

 últimas; y que el enfriamiento de estas (cuyas pérdidas de calor debe- 

 mos compensar) también es proporcional á la misma diferencia de tem- 

 peraturas, según la ley de Newton sobre el enfriamiento. Siendo la 

 temperatura media del mes de febrero, en Barcelona, de 10°. el gasto 

 de combustible por hora, para el mes de febrero, será de 



