617 



Distribución Admitiendo, como puede verse en los dibujos de "este proyecto, 



|p píiln Riinpr. ..... . ■ _ 



¡¡rde caíen- ^"^ ''^y ^cho conductos de aire nuevo para cada sala, cada uno 

 lamiento. de estos ocho conductos deberá contener una superficie de calenta- 

 miento de 



69 



-7-=8,6 metros cuadrados. 



o 



Como en cada conducto de introducción van tres tubos para calentar el 

 aire, la superficie de cada tubo de agua caliente será 



8 6 



-ii^=2,86 metros cuadrados. 

 ó 



Como cada tubo tiene de largo 18 metros útiles, el diámetro d de los 

 tubos de agua caliente se determinará por la fórmula 1 8x3,14Xí/=:2,86; 

 de donde sacaríamos para el valor del diámetro de los tubos de agua 

 caliente destinados á calentar el aire, í/=0,OoO metros 0,050 ni. 



Superficie Vamos á calcular la superficie de calentamiento que exije la venti- 



, , *^. , lacion de verano, porque si la calculásemos para el mes de enero sería 



calenlamienlo . 



que exige la insuficiente, como bemos visto en el estudio del proyecto anterior. 

 ventilación de Admitiendo, como en el ejemplo precedente, que la temperatura de 

 entrada del aire en los conductos sea de 26° (temperatura media de 

 agosto en Barcelona), y que el aire viciado haya de recibir, como en 

 invierno, un exceso de temperatura de 25° sobre el aire exterior, á fin 

 de que la ventilación sea la misma en todas las estaciones, la tempera- 

 tura media del aire mientras se calienta será de 



26''+5r ,c„ , . 



=38 próximamente. 



