i31 



momento en que las aberturas accidentales empiecen á producir corrien- 

 tes de dentro á fuera ó al revés, y funcionen inul las aberturas de eva- 

 cuación. Se tendrá entonces una ventilación irregular, arbitraria, que 

 dependerá del conjunto de circunstancias que se bayan reunido en el local 

 considerado. 



Quinta : Si el local se ventila con aire caliente, ó lo que es lo mismo, 

 si á la ventilación va unido el calentamiento, este no será ni uniforme 

 ni regular, sino que, siguiendo enteramente las peripecias á que obedece 

 la ventilación , será como esta irregular y arbitrario, y el local no se 

 calentará por igual en todas sus partes: aquella parte por donde no 

 circule el aire caliente estarS niucbo mas fria que allí donde circule: 

 aquella parte por donde penetre una corriente de aire frió de fuera 

 adentro, se enfriará mucbo. 



Todas estas consecuencias son evidentes por sí mi.smas: si se quiere 

 verlas comprobadas experimentalmente , no bay mas que acudir á las 

 obras ya citadas de Mr. Péclet y de Mr. Morin, y sobre todo la última, 

 que es un gran arsenal donde encuentran multitud de medios de ata- 

 que y defensa en aquella gran serie de experimentos, todos los que quie- 

 ran bacer la crítica de un sistema y conocer detalladamente los efectos 

 que produce. 



Acabamos de ver los inconvenientes que presentarán en la práctica 

 los sistemas de ventilación que funcionen por inyección, ya sea esta me- 

 cánica, ya por la acción del calor. Veamos abora lo que sucederá em- 

 pleando los otros dos sistemas que funcionan por aspiración. Las aber- 

 turas de evacuación funcionarán bien, del mismo modo que en el caso 

 anterior funcionaban bien las de introducción; pero fuera de esto encon- 

 traremos la misma perturbación de funciones, los mismos inconvenientes, 

 producidos por la presencia de las aberturas accidentales. La aspiración 

 que por las aberturas^de evacuación se ejerce cu el local que se ventila, 

 producirá corrientes de fuera adentro por las aberturas accidentales : 

 las abei'turas de introducción funcionarán mal, y algunas podrán no 

 funcionar, porque los conductos de introducción pueden oponer ma- 

 yor resistencia á la entrada del aire nuevo, que una puerta abierta ó los 

 intersticios situados cerca de los oriticios de evacuación. Si el local que 



