688 

 Sección La secoion de esta chimenea, si estuviera libre, sería, como ya he- 



deíachimfinea ,j^^-,g explicado en la página 485, de 1,12 metros cuadrados; pero como 

 general de as- , , ., . . ' 



piraciondoiai- lia de llcvar en su interior la de los hogares de las calderas, que tiene 



re viciado. 0,04 metros Cuadrados, la seccion buscada será 1 ,12+0,04 1,16 m.^ 



Gasto anual La tabla de la página 565 nos da en su tercera columna los consu- 



dci comiiusti- iiios por hora de hulla para los cuatro meses de calentamiento, v con 

 leniaiuienio y arreglo á las temperaturas medias de Barcelona; estos consumos son: 

 la veniiíacion para el mes de enero 12 kilogramos, para febrero 9,60, para marzo 7,20 



de lodo el líos- ,. . , m an 



pitai y V^^^ diciembre 7,20. 



Respecto á la ventilación, el cuadro comparativo de la página 552 

 nos dará los consumos de hulla por hora correspondientes á todos los 

 meses del año. Tomaremos los números de la columna relativa al siste- 

 ma de chimeneas de aspiración por abajo, que es el adoptado en este 

 proyecto. Pero como hemos colocado dentro de la chimenea general de 

 aspiración, la metálica délos hogares de las calderas de agua caliente, 

 tendremos alguna economía de combustible en la ventilación de los 

 meses de calentamiento, que son enero, febrero, marzo y diciembre. 

 Esta economía, tratándose de los hogares de las calderas de agua 

 caliente á baja presión, es valuada por los ingenieros franceses experi- 

 mentados, en un 7 por 100, á lomas, del combustible que se consume 

 en los hogares de las calderas. Debemos, por lo tanto, desquitar de 

 los consumos de hulla para la ventilación de los meses de enero, febre- 

 ro, marzo y diciembre, que contiene el cuadro comparativo, el 7 

 por 100 de 12 para el mes de enero, el 7 por 100 de 9,60 para el de 

 febrero, el 7 por 100 de 7,20 para el de marzo, y el 7 por 100 de 7,20 

 para el de diciembre. 



Haciéndolo así, formaremos la tabla de los consumos de hulla por 

 hora para el calentamiento y ventilación del hospital en este proyecto. 



