de reoonoccr, y que nosotros mismos hemos hecho patente en h com- 

 paración establccitUí en el capítulo 4.° 



Observación. Todos los cálculos relativos al sistema de calentamiento 

 V ventilación que acabamos de describir, pueden verse detalladamente 

 en el capítulo 4.° 



VIII. 



SÉPTIMO SISTEMA. (DE MR. HAMELINCOURT.) 



Caleiilaiuicuto. — Poj- circulación de agua caliente en tubos 



colocados dentro de los muros. 

 VeiitilaeioBi. — Por asjyiracion á nivel. 



Las féf/iiras 55 á la 62 se refieren á este sistema. 



La figura 55 es un corte horizontal, por bajo de la superficie del 

 terreno, déla parte de! edificio que necesitamos para la descripción. Se 

 ven en ella las plantas de parte de las cuevas, y el palio. En medio de 

 la cueva situada bajo el ala posterior del edificio, se ve un hogar // con 

 su caldera C de agua caliente, el conducto a a que lleva los productos 

 de la combustión del hogar //á la chimenea P, y esta chimenea. Como 

 sucede en toda circulación de agua caliente, la caldera va completamente 

 llena de agua, y toda su superficie puede, sin inconveniente alguno, 

 ser envuelta y calentada por los productos de la combustión. De la cal- 

 dera parte un tubo de pequeño diámetro, que va por el camino más 

 corto posible, á un gran vaso de expansión, el cual no tiene otro objeto 

 que servir para prestarse al aumento de volumen que tome al calen- 

 tarse el total volumen de agua contenido en la caldera y en la gran tu- 

 bería que compone el circuito, y reglar el nivel general del agua en to- 

 dos los tubos, que son comunicantes. Este vaso de expansión va coloca- 

 do en el desván, y ni él ni su tubo especial van representados en los 

 dibujos. Es evidente que debe estar cubierto con una tapadera simple- 

 mente colocada, sin fijarla. La caldera lleva un corlo tubo ascensional 



