SS'J 

 de lleno el choque de la vena gaseosa en el conducto ó en la chimenea. 

 El choque del aire contra el disco, en sentido contrario á la acción de 

 la gravedad, produce el mismo efecto que una disminución en el peso 

 del mismo. Cuanto mayor sea la energía de la ventilación mayor será 

 la velocidad del aire, y mayor tamhien la inclinación de lahalanza, cuyo 

 ángulo puede servir de medida á la ventilación cuando el instrumento 

 se ha graduado por comparación. Si no se quiere medir la ventilación, 

 sino solamente saber que esta no decae de la intensidad constante que 

 debe tener, el instrumento no necesita graduación alguna. Basta obser- 

 var ia posición única que corresponde á la ventilación exijida, y cuidar 

 de que esta posición se conserve. Las balanzas de presión, fundadas en 

 el principio que acabamos de explicar, pueden prestar algún servicio, 

 pero no llenan más que imperfectamente el fin que nos proponemos. 

 Cuando se emplea la ventilación mecánica, nada más fácil que medirla 

 en cada instante, y aun fiscalizar dicha ventilación, haciendo que el ins- 

 trumento manifieste si esta se ha sostenido con la debida intensidad 

 durante un cierto tiempo. Todo se reduce á unir al ventilador un con- 

 tador de las vueltas que da el eje de este por hora, cosa en extremo 

 sencilla. La ventilación va íntimamente ligada á la velocidad del venti- 

 lador, de modo que por la una se viene en conocimiento de la otra. Si 

 el gefe del edificio ó establecimiento que se ventila quiere saber si la 

 ventilación de una noche ha sido la necesaria, no tiene más que anotar 

 al principio de la noche la indicación de las agujas del contador de las 

 vueltas, y la hora; por la mañana vuelve á hacer la misma operación, 

 resta las indicaciones, divide la diferencia por el tiempo trascurrido, 

 expresado en horas, y el cociente representa, por término medio, las 

 vueltas que durante la noche ha dado el ventilador por hora. 



En los presidios y cuarteles, en que convendría bajo el punto de 

 vista económico que los ventiladores fuesen movidos á mano, sobre todo 

 en las poblaciones en que el combustible vale muy caro, como en Ma- 

 drid, cada ventilador debería llevar su contador: los hombres se rele- 

 varían cada hora, ó lo más cada dos horas, y entonces un presidiario 

 no trabajaría más que una ó dos horas cada tres ó seis dias. El conta- 

 dor entonces deberla tener las divisiones del cuadrante de tal niodu 



