623 

 Sección Por estos conductos deben salir de cada sala por segundo 0,466 mo- 



los de evacúa- '^''*^s de aire viciado. Como hay seis por sala, cada uno da salida á 



0.466 ^ ^^, 



— - — = 0,077 metros cúbicos por segundo. 



Admitiendo una velocidad de 1,5 metros por segundo, que puede admi- 

 tirse en este sistema, como vimos en el correspondiente lugar de esta 

 Memoria, la sección de un conducto elemental será de 



'. ^. ^=0,051 metros cuadrados. 

 1 ,o 



Como cada grupo de tres conductos elementales se forma en los maci- 

 zos de los muros, dividiendo por tabiques de panderete un solo conducto 

 general, resulta que este debe tener una sección de 5x0,051 =0,153 

 metros cuadrados. Agregando á esta sección la de los cuatro tubos, va- 

 luada en 0,04 metros cuadrados, tendremos definitivamente para la sec- 

 ción de los grandes conductos de evacuación 0, 153-|-0, 04= 0,195 

 metros cuadrados. 0,195 m. 



Gasto anual La tabla de la página 565 nos da en la séptima columna el gasto de 



mcpTraerca- ^^""^ P°'" '"^'"'^ P'^""'-* '°^ cuatro mcscs de calentamiento, y con arreglo á 



icniamienio y las temperaturas medias de Barcelona. Estos consumos son: para el mes 



ííetrdíe'rhos" ^^ ^^^^'^' '12 kilogramos; para el de febrero, 9,6; para el de marzo, 7,2; 



pitai. para el de diciembre, 7,2. 



Respecto á la ventilación, el cuadro comparativo de la página 552 

 nos da en su tercera columna los consumos de hulla por hora para cada 

 uno de los meses del año. Podemos por lo tanto formar la siguien- 

 te tabla : 



