5üí 

 nicipales, otras por la falta de local, otras por las condiciones del edi- 

 licio, suele encontrar serios inconvenientes y aun insuperables dificul- 

 tades. Una gran chimenea de aspiración por abajo es repugnada ó re- 

 chazada en muchos casos por el ai'íiuitecto; y por otra parte exije un 

 hogar especial, que hay que cuidar como los délos caloríferos ó caldera 

 de agua caliente. 



El sistema de Mr. Hamelincourt, tan seductor bajo muchos puntos 

 de vista, tan sencillo cuando el edificio se construye para recibirlo, no 

 deja en la esencia de ser complicado y de reparaciones dificiles; los es- 

 capes de agua en los muros pudieran tener muy malas consecuencias 

 ¡lara estos: por lo demás, aunque las fugas fuesen de consideración, 

 no hay peligro alguno de que el agua entrase en las salas nunca, por- 

 que los conductos están dispuestos de modo que el agua iria siempre á 

 las cuevas, donde advertirla en seguida al fogonero. El sistema (íe 

 Mr. Duvoir-Leblanc, no exije máquinas de vapor como la ventilación 

 mecánica; no tiene una gran chimenea arrancando del suelo, como el de 

 la aspiración por abajo, ni hogar especial para la ventilación; no tiene 

 conductos de agua caliente en los muros. Una pequeña chimenea que 

 arranca del suelo del granero o desván, y en su base unos depósitos de 

 agua caliente, que no exijen cuidado alguno de nadie una vez regladas 

 las llaves del agua, representa todo el aparato de la ventilación. El 

 agua caliente sube por sí misma hasta el depósito ó gran estufa colo- 

 cada en la chimenea, y desde él se distribuye alas estufas de los dife- 

 rentes pisos. La instalación de todo esto no levanta oposición alguna; el 

 arquitecto no encuentra, como es natural, objeción que hacer á la cons- 

 trucción de una chimenea corta cu esas circunstancias; pero todas estas 

 ventajas se pagan bien caras relativamente á la ventilación de verano. 

 Del calentamiento no nos ocupamos ahora, ni lo juzgamos, pero desde 

 luego podemos decir que es sencillo y bueno. Volvamos ahora á la ven- 

 tilación mecánica, sobre la cual nos quedan consideraciones muy impor- 

 tantes que hacer. 



Ya vimos que, según Mr. Péclet, el trabajo VUil que producía una 

 chimenea de ventilación de 25 á 30 metros de altura, y marchando 

 con un exceso de temperatura de 25", era 2o veces más pequeño que 



