US 

 arrancan de lo alto de los edificios, lian de ser necesariamente muy li- 

 í^eras. Para remediar los inconvenientes de que adolece la inirodueeion 

 del aire nuevo en los pabellones de mujeres del mismo hospital, sería 

 |)reciso emplear en ellos la inyección mecánica durante e! invierno. De 

 modo que si el sistema de inyección por un ventilador, que hoy existe 

 allí para los pabellones de nombres, se hubiera aplicado á todos, y el 

 sistema de aspiración que tienen los de mujeres, ú otro cualqniera , se 

 hubiera también aplicado á todos, el hospital de Lariboisiére tendría la 

 ventilación mas perfecta posible. * 



4.° En aquellos edificios en que la economía no es la primera razón 

 á que hay que subordinar un proyecto de calentamiento y ventilación, 

 y en aquellos en que la higiene reclama la ventilación más perfecta po- 

 sible, como los hospitales, debe tenerse el sistema doble de ventilación, 

 no solamente en invierno, en que naturalmente se tiene ya, sino en ve- 

 rano, aun á pesar de un aumento de gasto. No vaya á creerse que este 

 aumento de gasto va á ser considerable. Supongamos, por ejemplo, un 

 hospital ventilado por inyección mecánica, como el de hombres de La- 

 riboisiére. Durante el verano se abren de dia las ventanas en la mayor 

 parte de las salas del hospital: los médicos no encuentran en ello in- 

 conveniente, y esto os un recreo y satisfacción material, y hasta una 

 necesidad para los enfermos; de noche, y en ciertos climas, los médi- 

 cos previenen que las ventanas estén cerradas. Durante el dia, en que 

 todas ó la mayor parte de las ventanas se abren, la inyección, ayudada 

 de la ventilación natural, no necesita la aspiración especial del aire 

 viciado. El gasto, ó el aumento de gasto, queda, pues, reducido á la 

 aspiración del aire viciado durante las cortas noches del verano. Pero 

 cerradas entonces las ventanas, provistas de porliers las puertas, calen- 

 tado algo el aire viciado con el calor de los enfermos, con poco más que 

 se le caliente en la chimenea de aspiración, donde desembocan los con- 

 ductos de evacuación, tendremos una aspiración suficiente, y habremos 

 completado el sistema. 



5." Guando no se quiera tener ese ligero aumento de gasto, pueden 

 emplearse las aberturas auxiliares para verano, que ya hemos mencio- 

 nado, y que recomienda Mr. Morin para correiir los inconvenientes 



