S83 



IV. 



TERCER SISTEMA (1). 



Calentauíicuto. — Por caloríferos exteriores de agua caliente. 

 f^entilacion. — Por chimeneas ele aspiración 2ior ahajo. 



Gasio Según la labia de la página 5G5, dicho gasto será deCkilógramos, 



(le (01111111311- p^jggiQ fim; ^._^(1^^ pabellón exiie 30.000 unidades de calor por liora en 



liio por hora, ' ' ' * ^ ' . p i -i 



pira ciiicniar el mes de enero,}' la tabla se refiere á 60.000 por hora en dicho mes.. o kil.» 



lili fialit'llon L'ii 

 cuero. 



Superficie Cada pabellón tiene su hogar y su caldera, donde el agua se calienta. 



de caldeo déla Cajo dicha caldera se han de quemar por liora G kilogramos de hulla. 



dapabeMon ' ^^ regia seguida por los constructores mas experimentados para hallar 

 la superficie de caldeo máxima sin perjudicar al tiro, es la de dar 1 me- 

 tro cuadrado de superficie de caldeo por cada 2,5 kilogramos de bulla 

 que se hayan de quemar por hora. Aplicando estas reglas á nuestro 



6 

 proyecto, hallaremos que la superficie buscada será — = 2,4 metros 



cuadrados . . 2,4 m. 



.Sección Esta sección se calculará por las fórmulas mencionadas en la pági- 



dei ho^arTio "^ ^^'^^- •'^'^eptando para este proyecto la última, que es la que le con- 

 cada pabellón. p Q 



viene en razón á la altura de la chimenea, tendremos: .S' = - = ;^ = 2 



decímetros cuadrados, ó en metros cuadrados 0,02 0,02 m. 



(1) Véanse los dibujos corre.spondientes 



