599 



Sección Para la altura de 25 metros que tiene en el proyecto dicha cliime- 



óri 



C 



de la c ime- ^^^ ^^ seccion se calculará por la fórmula 

 nea del gene- r 

 rador de va- 

 por, c 



en la cual .S' es la seccion buscada en decímetros cuadrados, y Tel con- 

 sumo máximo de hulla por hora, que es de 15 kilogramos para el mes 

 de enero. La seccion será, pues, 



15 



'S'=-— =5 decímetros cuadrados 0,05 m. 



5 



Sección El aire rechazado ó impelido por el ventilador se dirije, por un 



de^of mbos conducto de chapa de hierro ó palastro, al pabellón ó ala izquierda del 

 del ventila- hospital, y por otro igual al de la derecha. Por cada uno de dichos tu- 

 ''°'"- bos, y antes de llegar á sus derivaciones ó ramificaciones, deben pasar 

 por hora 5.0Í0 metros cúbicos de aire, más las pérdidas de este fluido 

 que hemos supuesto, ó sea un total de G.OOO metros cúbicos, con una 

 velocidad de 10 metros por segundo, como hemos dicho ya al tratar del 

 trabajo del ventilador. El volumen de aire que por cada tubo debe pa- 

 sar por segundo es pues de 



———=1,066 metros cúbicos. 

 o.oOO 



Luego la seccion del tubo será de 



1,666 ^ 



—rTr—= 0,1.666 metros cuadrados. 



El diámetro de los tubos porta-viento será de 



i/ 4x0, 166 ^ ,^ 



V -5^4- =0,46 metros. 0,46 met. 



Número La máquina de vapor funciona á una velocidad media ó normal 



de vueltas del 

 nlilador por 



minuio. que hemos adoptado (véanse las figuras 49 ?/ 50) cuadruplica este 



veniiíador por '''^ 60 vueltas de volante por minuto. La transmisión del movimiento 



