409 

 ello es lo que hemos visto por nosotros mismos: hemos encontrado mu- 

 chos flatos en los libros, y en el mismo tratado del calor de Mr. Péclet, 

 que prueban que la mayor parte de los aparatos se han encontrado in- 

 suficientes para producir la temperatura interior que sequeria, aun for- 

 zándolos, durante los dias mas fríos : hemos oido á ingenieros franceses 

 muy experimentados en este ramo asegurar lo mismo. Por esto propo- 

 nemos como regla para el cálculo de la potencia de los aparatos de ca- 

 lentamiento, partir de la temperatura media del mes de enero. A primera 

 vista podria parecer que los aparatos deberían calcularse partiendo de 

 la temperatura mínima, que puede ser de 8" á 10° mas baja que la 

 media; ó lo que es lo mismo, que deberían calcularse para el caso en 

 que han de producir el mayor calor, ó sea su máximum de efecto. De 

 ningún modo es así. Si así lo hiciéramos; si el calorífero de aire calien- 

 te, ó la caldera de agua caliente, ó el generador de vapor se calculase de 

 ese modo, daríamos al calorífero, á la caldera, al generador una super- 

 ficie de caldeo enorme; y cuando la temperatura subiese sobre la media 

 del mes de enero ó sobre la media de la época total del calentamiento, 

 se gastaría menos combustible, los productos de la combustión se en- 

 friarían casi completamente antes de haber recorrido toda la superficie 

 de caldeo, el tiro no podria hacerse, la rejilla aparecería extraordinaria- 

 mente grande para el poco combustible que se necesitaba, este arderia 

 en malas condiciones, atravesaría mucho aire el hogar inútilmente sí 

 llegaba por fin á establecerse el tiro. Además de todo esto habría un 

 exceso perjudicial de gasto en el establecimiento de los aparatos. 



Al contrario, dando á los aparatos dimensiones correspondientes al 

 gasto medio de combustible, estos son aptos para funcionar sin graves 

 inconvenientes con las temperaturas mínimas del exterior, y con las 

 temperaturas máximas de la época del calentamiento. Durante las tem- 

 peraturas mínimas dichas, se gasta más combustible que el calculado 

 como medio; las superficies de caldeo del calorífero de aire se calien- 

 tan más, y las de la caldera y el generador lo mismo; trasmiten más 

 calorías; producen más efecto; los productos de la combustión entran 

 en la chimenea á mayor temperatura. Durante las temperaturas máximas 

 de la época del calentamiento, sucede todo lo contrarío. Los aparatos 



TOMO VI. S7 



