i42 

 agua caliente, los registros de los conductos de evacuación y de intro- 

 ducción, la velocidad de los ventiladores, las llaves ó registros de los 

 tubos porta-viento, se prestan maravillosamente á una alteración que 

 conduce fácilmente á un juicio erróneo de un sistema. De modo que en 

 esta clase de estudios hay, además de las dificultades propias del proble- 

 ma, este otro género de causas de error. 



Después de lo que acabamos de manifestar, nadie extrañará que di- 

 gamos que en Francia, comisiones compuestas de personas competen- 

 tes, y aun sabias, llenas de buena fe y de lealtad, han emitido informes 

 favorables sobre sistemas establecidos de calentamiento y ventilación, 

 que han tenido que modificarse mucho al cabo de poco tiempo , y aun 

 abandonarse por completo para reemplazarlos con otros. 



La discordancia de opiniones y confusión de ideas que existe hoy 

 sobre el importantísimo problema de la ventilación, tiene, entre otros 

 males, el que no sepamos á qué atenernos para medirla. 



Hemos visto que para Mr. Péclet, el volumen de aire que escapa por 

 los conductos de evacuación no es más que la ventilación apárenle: que 

 la ventilación úlil, efectiva, real, es la que se deduce del aire que entra 

 en las salas por las aberturas de introducción. Hemos visto también 

 que para Mr. Morin, la cuestión principal es la de la evacuación del aire 

 viciado, y en ella ve la medida de la ventilación. 



De cuanto hemos manifestado creemos poder deducir con sólido fun- 

 damento, que la verdad está á igual distancia de ambas opiniones. Nos- 

 otros nunca podremos decir que una sala de hospital, por ejemplo, está 

 bien ventilada porque entren en ella 70 metros cúbicos de aire por 

 enfermo y por hora, si estamos viendo que este aire forma una corriente 

 desde las aberturas de introducción hacia las puertas, ó hacia los inters- 

 ticios de estas y de las ventanas, y que no funcionan, ó funcionan al re- 

 vés los conductos de evacuación. Esta ventilación, en su límite, podria 

 llegar hasta á ser mas perjudicial que útil. Cuando se estudia un pro- 

 yecto de calentamiento y ventilación de un edificio , cuando se fijan el 

 número, las dimensiones, las situaciones respectivas de las aberturas de 

 introducción y de evacuación, es para que funcionen; es porque funcio- 

 nando se obtiene la expulsión del aire viciado en todos los puntos de la 



