427 

 da el tiro de las chimeneas, y requiere el previo calentamiento del aire 

 nuevo en un punto más bajo que las aberturas de evacuación. Uno de 

 los muchos y variadísimos ejemplos que podrian citarse de este medio 

 de producir la inyección del aire nuevo calentado, se representa en el 

 croquis (fiyura 14). 



L, es el local que ha de ventilarse: C, es una cueva: o, es un calo- 

 rífero que consiste simplemente en un cilindro de chapa de hierro 

 que lleva en su interior su hogar y su ceni(;ero: I I, es el tubo de 

 chapa de hierro que conduce al exterior los productos de la com- 

 bustión. X X, es un gran cilindro de chapa de hierro que envuelve el 

 calorífero, abierto por abajo, que penetra en el local /> hasta cerca del 

 techo: a a, es un conducto que pone la cueva en comunicación con el 

 exterior: el tubo X X lleva aberturas en lo alto í í, ó va completa- 

 mente abierto; estas son las aberturas de introducción: e, representa 

 las de evacuación. El aire frió de la cueva penetrará en el tubo A' A', 

 se calentará y penetrará en el local ó sala L con una velocidad, que, en 

 el caso y disposición que representa la figura, y suponiendo que el 

 local L está lleno de aire caliente á la misma temperatura que el tubo 

 A' A', será sensiblemente proporcional á la raiz cuadrada de la altura 

 marcada con la letra h en la figura, y á la raiz cuadrada de la diferen- 

 cia de temperaturas entre e! aire de la cueva y el tubo X A. 



Si el orificio de evacuación e, en lu^ar de estar cerca del suelo, 

 como la figura representa, estuviera cena del techo del local L, crece- 

 i'ia la altura h, que deberla llegar siempre hasta la abertura de eva- 

 cuación e. La evacuación será una consecuencia forzosa de la intro- 

 ducción. 



Si funcionando la inyección del aire en cada uno de los sistemas 

 que acabamos de explicar, cerrásemos herméticamente los orificios f, se 

 notaria un ligero exceso de presión en los locales L sobre la atmósfera. 

 Este ligero exceso de presión, que en la práctica puede variar desde 

 una fracción de milímetro (en agua) hasta 15 ó 20 milímetros al máxi- 

 mum (con el ventilador), es el que origina la evacuación por e, cuando 

 estas aberturas no están cerradas. 



Medios de ventilar por aspiración. El primer medio es producir la 



