620 

 pequeñas que nosotros. Que lo fuesen algo, se comprende por la dife- 

 rencia tan grande de temperaturas medias mensuales que hay entre 

 París y Barcelona. Que lo sean mucho no se comprende más que por 

 las razones siguientes: 



La primera es que tratan de escatimar hasta un punto inconveniente 

 los gastos de primer establecimiento. 



La segunda nace de las dificultades que hay para alojar tan grandes 

 superficies de calentamiento. 



La tercera de la repugnancia que suelen inspirar los sistemas de 

 calentamiento que exijen gran material. 



La cuarta, de que los ingenieros y constructores suelen no dar im- 

 portancia á que la ventilación sea algo inferior de lo que debiera ser du- 

 rante unos cuantos dias, ó, por mejor decir, horas al año. ¿Qué significa 

 para ellos que en ciertos dias y ciertas horas decaiga un poco la ventila- 

 ción? Y no se olvide que estos dias y estas horas son precisamente los de 

 más calor, aquellos en que se desea más la ventilación, no solo por como- 

 didad sino por higiene. Los ingenieros y constructores han conseguido 

 casi siempre que las comisiones nombradas para estudiar el efecto de su 

 sistema y recibir los aparatos, hagan sus experimentos en invierno y en 

 la primavera. Las comisiones fticultativas forman su juicio con algunas 

 sesiones hechas en las dos épocas citadas, y aceptan los resultados como 

 si fueran aplicables á la ventilación de los dias mas calorosos de agosto 

 ó julio. Todavía tienen los ingenieros una razón mas para no cuidar de 

 dar á los aparatos la gran superficie de calentamiento que exijen para 

 los dias de mas calor ; y es, que aun cuando las comisiones facullalivas 

 hayan encontrado una ventilación Si\go pequeña en la primavera ú otoño, 

 suele alegarse que, en cambio, en invierno hay un exceso de ventilación; 

 y por el sistema de las medias , resulta probado que el sistema es exce- 

 lente, y que da por término medio la ventilación que se habia contra- 

 lado. Esto que acabamos de indicar, sin citar ejemplos, ha sucedido 

 más de una vez en Francia; y es preciso confesarlo: los sistemas que, 

 como el de Mr. Duvoir-Léblanc y Mr. Hamclincourt, usan el agua ca- 

 liente para calentar el aire viciado, son no solamente más caros que el 

 de chimeneas de aspiración por abajo con hogar directo y especial, sino 



