662 



colocarlo en su parte baja. La temperatura media de la chimenea de 

 aspiración no deberá exceder á la del aire exterior en más de 25 grados 

 centígrados, como bemos indicado ya. Convendrá, si es posible, em- 

 plear un combustible que no dé humo, como el cok. Este combustible 

 es hoy de un uso vulgar en todas las poblaciones donde hay fábricas 

 de gas, y su precio compite con el de los demás combustibles en cada 

 localidad. En Barcelona el cok de la fábrica de gas, cuya potencia 

 calorífica es de cerca de 6.000 calorías, vale 8 reales quintal catalán, 

 que tiene próximamente 41 kilogramos; de modo que la tonelada de 

 1.000 kilogramos cuesta 194 reales. 



El croquis {figura 1) representa la planta de una iglesia de una 

 sola nave, ventilada por medio de dos ventiladores vv, ó de una chi- 

 menea de aspiración por abajo A. Dos conductos subterráneos, y á flor 

 del piso, de 40 á bO centímetros de profundidad solamente, y de la 

 misma anchura, se han practicado paralelamente al eje de la iglesia, y 

 á una distancia igual á la cuarta parte del ancho de la nave. Estos con- 

 ductos se comunican entre sí, y están representados en el dibujo 

 por ce... En algunos puntos de los parajes más húmedos, se han abierto 

 algunos pequeños pozos zz... de la misma profundidad que los con- 

 ductos ce... con los cuales comunican por los puntuados que se ven en 

 la figura. Tanto los conductos de evacuación ce... como los pozos, 

 están cerrados al nivel del suelo de la iglesia, por planchas de madera 

 con agujeros. Estas tablas ó tableros tienen un ancho mayor que el 

 de las galerías de 10 centímetros, y su largo es de 50 á 70 centíme- 

 tros. La colección de tableros para cubrir las galerías, está compuesta 

 de cuatro clases. La clase número 1 tiene los agujeros en gran núme- 

 ro; la clase número 2 tiene menor número de agujeros por unidad de 

 superficie que el número 1; el número 3, aún menos que el 2; el 

 número 4 no tiene agujeros. El tener estas cuatro clases de tableros 

 para cerrar los conductos de evacuación ce... tiene por objeto hacer 

 uniforme la aspiración en todos los puntos de la iglesia. Cerca de la 

 chimenea de aspiración ó de los ventiladores, se colocan los tableros 

 del número 5, alternando alguna vez con los del 4: en los puntos de 

 las galerías más lejanos á la chimenea de aspiración están los tableros 



