Como en cada conducto hay cuatro tubos, la superficie de cada tubo será 



26 



— — r=6,5 metros cuadrados. 

 4 



Como cada tubo tiene un largo de 18 metros, su diámetro será 

 6.50 



18x3,14 



0,11 metros próximamente. 



Este es el máximum de diámetro que se acostumbra dará los tubos 

 en este sistema. Cuando se necesita mayor superficie de calentamiento 

 se aumentan los conductos de evacuación, á fin de que no alojen mas de 

 cuatro tubos, ni estos tengan mas de 11 ó 12 centímetros de diámetro. 



Sección En cada pabellón hay ocbo conductos de introducción de aire nue- 



deíosconduc- dispuestos como hemos visto en la descripción, de tal modo que la 

 los de inlro- ' . _ r ' ^ 



duccion tercera parte de su longitud sirve para cada sala. Cada sala debe 



de aire nuevo, recibir por hora, como vimos en la página 575, 0,466 metros cúbicos 



de aire nuevo por segundo. Cada conducto debe dar paso por consi- 



guiente a 



= 0,058 metros de aire por segundo. 



8 



Admitiendo, como en los otros sistemas, una velocidad del aire en ellos 

 de 0,5 metros por segundo, la sección de cada conduelo será de 



' , =0,116 metros cuadrados. 

 0,5 



A esta sección debemos aumentar la de los tres tubos que en ellos se 

 alojan, y que ya hemos determinado. Demos, pues, á los conductos una 

 sección de 0,156 metros cuadrados, lo que supone un exceso ó aumento 

 de 0,02 para los tubos y sus collares ó bridas 0,156 m. 



