592 



Disiiibucion Dando al tubo de vapor que se encuentra alojado en el conducto 



ticie desalen- central que existe en el suelo de las salas, un diámetro de 8 centímetros, 

 tamicnio. para que sirva, como en el hospital de Lariboisiére, no solo para dar 

 vapor á las estufas, sino también para empezar á calentar notablemente 

 el aire frió, el cual acabará de calentarse al circular por los tubos de 

 las estufas antes de penetrar en las salas; observando en seguida que 

 dicho tubo tiene en cada sala una longitud de 20 metros, resultará de- 

 mostrado que el tubo de vapor nos proporciona una superficie de ca- 

 lentamiento de 3x29x3,14x0,08=22 metros cuadrados. El tubo de 

 retorno del agua de condensación tiene solamente un diámetro de 5 cen- 

 tímetros, y acompaña al de vapor en los conductos centrales de las sa- 

 las de enfermos. La superficie del tubo del agua de condensación es de 

 3x29x3,14x0,03=8 metros cuadrados. Cada metro de superficie de 

 calentamiento del tubo de retorno del agua de condensación no puede 

 estimarse para el calentamiento más que en medio metro de tubo de 

 vapor. De modo que tenemos 



Q 



22+ -=26 metros cuadrados 



de superficie de calentamiento bien determinados. Hasta 57,5 metros 

 cuadrados quedebetener cada pabellón, nos faltan 37,5 — 26^11, 5nie- 

 tros cuadrados. Hay 9 estufas en cada pabellón (tres en cada sala); 

 luego si estas 9 estufas fuesen de vapor, correspondería á cada estufa 

 una superficie de 



115 



—-^ = 1,27 metros cuadrados. 

 tj 



Pero como las estufas están llenas de agua, y el vapor, en lugar de 

 ceder al aire su calórico al través del metal, lo cede al agua, y como la 

 trasmisión del calórico al través del metal, y por unidad de superficie, 

 es muchísimo más considerable en el segundo caso que en el primero 

 para la misma diferencia de temperaturas, resulta que la superficie de 

 trasmisión del calor del vapor al agua de la estufa, será muchísimo 



