465 

 rar y discutir numerosos dalos de ventilación, establece de este modo 

 las cantidades de aire necesarias por individuo y por hora en las dife- 

 rentes clases de edificios ó locales. 



Hospitales Enfermedades ordinarias. . 70 mcim cúbicos. 



Heridos y parturientas. ... 80 á 100 



En tiempo de epidemia... 150 



Cárceles y presidios 50 



Talleres ordinarios 60 



insalubres 100 



Cuarteles (Duranle el dia.^ 50 



(Durante la noebc.) 40 á 50 



Teatros 40 á 50 



Salas de sesiones. . . (Si las sesiones son largas.) 60 



Escuelas de niños 15 á 20 



de adultos 30 á 40 



II. 



DE LA DIFERENCIA ENTRE LA TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR 

 Y LA TElVtPERATURA CONSTANTE QUE SE QUIERE SOSTENER EN 



LAS SALAS. 



No puede establecerse con conocimiento de causa un sistema do 

 calentamiento, sin saber previamente las temperaturas medias délos di- 

 ferentes meses del año en la localidad de que se trate, y la temperatura 

 que quiere sostenerse en las salas calentadas. En lodo proyecto de 

 calentamiento y ventilación de un edificio, es preciso proporcionar los 

 aparatos al efecto que deben producir. Para establecer esta proporcio- 



