584 

 Cálculo El agua, a su salida de la caldera ó entrada en el calorífero, estará 



cfedeicaíentá'- '* '^'"''^ temperatura de 90° próximamente: á su salida del calorífero ó 

 mienio úe los regreso ala caldera, estará á 50". La temperatura media del agua en el ca- 



caloríferos de 



agua caliente 90° 4- 50° 



colocados en jorífero será, pues ícomo lo acredita la experiencia) , de ;; = 60". 



la cueva de ca- ' ^ '2 



da pabellón. 



La temperatura de entrada del aire en el calorífero será de 8" por 

 hipótesis, puesto que esta es la temperatura media del mes de enero en 

 Barcelona. La temperatura de salida del aire caliente del calorífero de- 



, „„ 50.000 ^-0 T. , • 



beria ser de 8 + >^- r. , r-^ — tt-^, =2í . l^ero admitamos como mas 



' 5.040X 1,0X0, '2i 



desfavorable que llegue hasta 52°. La temperatura media del aire dentro 



8° + 52° 

 del calorífero será de -: = 20°. 



Tenemos, pues, que la temperatura media del agua caliente es 60°, 

 y la del aire que se calienta es de 20°. La diferencia de esas dos 

 temperaturas es la que origina la trasmisión del calor del agua al aire 

 al través de los tubos donde la primera circula. Dicha diferencia 

 es 60° — 20° = 40". 



Es un hecho completamente comprobado en muchísimos casos, y 

 vulgar ya entre los constructores, que 1 metro cuadrado de fundición 

 ó de chapa de hierro calentada por vapor á 100° por un lado, y expuesta 

 por el otro al aire á 15°, trasmite en las circunstancias ordinarias más 

 desfavorables (posición de los tubos, estado de la superficie) 800 calorías 

 por hora. Este importante dato es el que se acepta generalmente por 

 todos los constructores é ingenieros franceses, no solo para el sistema 

 de calentamiento por vapor, sino lo mismo para el agua caliente. Pero 

 en el caso citado del vapor, la diferencia que origina la trasmisión es 

 100° — 15° = 85°, y en nuestro proyecto es 40°. Cada metro cuadrado 

 de nuestro calorífero, en lugar de trasmitir por hora 800 calorías, tras- 



