430 



gos y estrechos conductos de evacuación. Algo de esto se verifica en la 

 práctica, pero no en la proporción que pudiera creerse, ni del modo 

 tan sencillo como parece. El exceso de presión de que antes hemos ha- 

 blado no existe en realidad más que cuando no hay aberturas de salida 

 y la evacuación del aire viciado cesa; pero cuando el local está en comu- 

 nicación con la atmósfera por las aberturas de evacuación, ó por estas y 

 las accidentales, no puede notarse tal exceso de presión, y las corrientes 

 de aire que se dirigen desde las aberturas de introducción á las de 

 evacuación ó á las accidentales, los remolinos invisibles que se ori- 

 ginan, la influencia de la temperatura del aire cuando está caliente, la 

 influencia del viento y corrientes de la atmósfera exterior al local, for- 

 man un conjunto de circunstancias imposibles de estudiar y variables 

 de un momento á otro, que origina, en muchos casos, corrientes de fuera 

 adentro por algunas aberturas accidentales, y á veces hasta por las mis- 

 mas aberturas de evacuación; las cuales, en este caso, hacen un papel 

 completamente opuesto al que nos proponíamos. 



Esta perturbación general de la ventilación, ocasionada por la pre- 

 sencia de las aberturas accidentales, trae siempre las malas consecuen- 

 cias que vamos á enumerar. 



■ Primera : Las aberturas de evacuación han cesado de funcionar en 

 todo ó en parte, o lo que es peor, se han convertido en aberturas de 

 introducción del aire viciado que se marchaba, ó de aire frió; grave mal 

 cuando el local debia recibir aire caliente. 



Segunda : El aire viciado del local que se ventila puede marcharse 

 por las aberturas accidentales á otros locales en comunicación por estas 

 con el primero. 



Tercera : El aire frió penetrará por otras aberturas accidentales en 

 el local que se ventila, y estas corrientes de aire frió sóbrelas personas 

 reunidas en un local que se ventila con aire caliente, son no solamente 

 incómodas, sino perjudiciales á la salud. 



Cuarta: Si el local que se ventila tiene, como debe tener, sus aber- 

 turas de introducción y de evacuación dispuestas en número, dimensio- 

 nes y situación convenientes para que el aire del local se renueve en 

 todas sus partes y con igualdad, no se conseguirá este efecto desde el 



