433 

 frirlas grandes variaciones que antes, y menos aún el cambio completo de 

 funciones. Las corrientes accidentales de aire de dentro afuera, ó de fuera 

 adentro, se habrán aminorado considerablemente. La aspiración que se 

 produce por las aberturas de evacuación, puede ser satisfeclia fácilmente 

 por la entrada espontánea del aire por las aberturas de introducción. La as- 

 piración no necesita ser tan grande como antes, porque no tiene que 

 vencer resistencia alguna en los conductos de introducción: esta resis- 

 tencia es vencida por la fuerza que produce la inyección; luego las 

 corrientes de fuera adentro por las aberturas accidentales serán en me- 

 nor grado que antes. Lo mismo demostraríamos que deben aminorar 

 también las de dentro afuera. 



Estas consecuencias se encuentran comprobadas en todas sus partes 

 por los experimentos hechos por observadores diferentes. Para no hacer 

 demasiadas citas, tomemos los siguientes datos del resumen de multitud 

 de observaciones hechas en el hospital de hombres de Lariboisiere por 

 varios observadores; resumen que da Mr. Morin en la página 425 del 

 tomo primero de sus Esludios subrc la ventilación. 



í." «El volumen de aire nuevo introducido en las salas, es, durante 

 »el invierno, de 70 á 75 metros cúbicos por hora y por cama. 



2.° "El volumen de aire evacuado en invierno por la chimenea gc- 

 »neral se eleva á 70 ó 75 metros cúbicos por hora y por cama. En ve- 

 »rano, á la misma velocidad de la máquina (el ventilador), este volú- 

 «men de aire evacuado puede reducirse á menos de la mitad.» 



Veamos cómo estos resultados, que valen tanto más, cuanto que 

 son el resumen de todos los experimentos, confirman nuestras conse- 

 cuencias. 



Conviene saber, que el hospital ó pabellón de hombres de Lariboi- 

 siere está ventilado por inyección mecánica. El aire es inyectado en las 

 salas por medio de un ventilador de fuerza centrífuga, que lo impele por 

 los conductos de introducción hasta hacerlo penetrar en las salas de en- 

 fermos. Hay dentro del suelo de cada sala un conducto ó canal longi- 

 tudinal, donde se aloja un tubo de vapor, y hay además varias estufas 

 de agua caliente, atravesadas en toda su longitud por tubos abiertos 

 por sus dos extremos, comunicando por abajo con el conduelo mcncio- 



