de la ventilación en los pabellones de mujeres del hospital de Lariboi- 

 siére. 



6." Una ventilación será buena, no cuando entre en los locales 

 ventilados el volúnien de aire conveniente, ni cuando salga dicho volu- 

 men por las aberturas de evacuación, sino cuando entre por las 

 primeras y salga por las segundas. Es muy conveniente que la dife- 

 rencia entre el volumen de aire que entra en los locales por las 

 aberturas de introducción y el que sale por las de evacuación sea pe- 

 f/tieña. 



7.° La medida de la ventilación no estriba, ni en el volumen de aire 

 que entra por las aberturas de inlroduccion, ni en el que sale por las 

 de evacuación, sino en el volumen de aire que, entrando por las prime- 

 ras, sale por las segundas; pero este es imposible medirlo exac- 

 tamente, porque se complica con el que entra ó sale por las aber- 

 turas accidentales. En aquellos edificios en que se quiera á todo trance 

 tener la ventilación más perfecta posible, y en que para esto se esta- 

 blezcan la inyección y la aspiración independientes, debe medirse la 

 ventilación por el menor de los dos volúmenes arriba enumerados; y 

 así debe consignarse en los contratos para el establecimiento de esta 

 mejora en los edificios públicos. En aquellos edificios en que no sea 

 necesaria una ventilación tan perfeela, y en que solo se establezca uno 

 de los sistemas de ventilación que funcionan por sola la inyección ó 

 sola la aspiración, debe consignarse en los contratos, que el volumen 

 de aire nuevo introducido, y el evacuado, no deben bajar ni el uno 

 ni el otro de la mitad del volumen de ventilación, ó estipulado. Se to- 

 mará como medida de la ventilación, la media entre el volumen in- 

 troducido regularmente y el evacuado por las aberturas á este efecto. 



