4i8 

 Mr. Morin, referenic á la escuela pública elemental de Grenelle, en la 

 cual hay establecido el sistema de calentamiento y ventilación estudia- 

 do para esta clase de escuelas por Mr. Péclet, y aceptado por la Admi- 

 nistración francesa. Existe en dicha escuela un solo orificio de evacua- 

 ción, colocado cerca del mostrador 6 mesa de la maestra, en uno de los 

 testeros de la escuela. líl mal olor que habia cerca de dicho orificio in- 

 comodaba tanto á la maestra, que ésta lo tenia ordinariamente cerrado, 

 suprimiendo con tal medida la ventilación. Acaso podria hacerse por 

 algunos una observación, ó más bien una objeción, á lo que acabamos 

 de decir. Podria decirse que si, en efecto, habia mal olor al lado del 

 orificio de evacuación, esto argüiría una ventilación insuficiente. Nada 

 de esto. Ks un hecho probado hasta la evidencia en muchos edificios, y 

 cuya explicación no se conoce, que aun cuando no se perciba olor sen- 

 sible en una sala bien ventilada, puede sin embargo notarse en la chi- 

 menea de evacuación: más aún; el aire de estas chimeneas, cargado de 

 las emanaciones cutáneas y de los miasmas orgánicos expelidos en la 

 respiración, si no es venenoso, al menos produce fácilmente la asfixia, 

 y de ello tenemos dos pruebas en dos ingenieros que hacían experimen- 

 tos, uno en el hospital Beaujou, en París, y otro en el palacio de Jus- 

 ticia, los cuales (según refiere Mr. .Morin) estuvieron en grave peligro 

 de ser asfixiados por respirar el aire viciado en los conductos de eva- 

 cuación. [Eludes sur le vent, tomo II, pág. 43.) 



El grave inconveniente que acabamos de señalar en la escuela de 

 Grenelle, se evita diseminando el número de puntos por donde sale el 

 aire viciado. 



Hemos dicho que en principio, conviene que sean muy numerosos, 

 tanto los orificios de introducción como los de evacuación. En la prác- 

 tica hay que limitar alguna vez su número más acaso de lo que conven- 

 dría, por exigirlo así las circunstancias de los locales; pero nunca tanto 

 como lo ha hecho Mr. Péclet en su proyecto, sobre todo para los ori- 

 ficios de evacuación, y cuando haya de haber personas cerca de dichas 

 aberturas. 



Situación respectiva de los orificios de introducción y de evacuación. Po- 

 cas líneas consagra Mr. Péclet al estudio de tan importante cuestión. 



