Hé aquí su opinión sobre ella. (Traite de la chakur, icvcer a edición, 

 tomo III, pág. 65.) 



»El mejor modo de ventilar consistiría en introducir el aire por lui 

 "gran número de puntos de la superficie del suelo, y en hacerlo salir 

 ..por orificios practicados en el techo.» Esta es, en principio, según 

 Mr. Péelet, la posición relativa de los orificios de introducción y de 

 evacuación más conveniente para la buena ventilación, y por ello la 

 propone para los anfiteatros y otros sitios. 



Pesados y medidos los inconvenientes déla disposición que Mr. Pé- 

 elet recomienda para los orificios de introducción y de salida del aire, 

 y los que ofrece la disposición inversa, que ha dado constantemente me- 

 jores resultados que la primera en la práctica, y que es más raciona!, 

 nos decidimos por la última, siguiendo en ello la opinión de Mr. Morin. 

 Esta última disposición es la que los ingenieros ingleses han creido siem- 

 pre la más conveniente, incluso el doctor Reid, no obstante que por 

 circunstancias particulares haya tenido que seguir en algunas ocasiones 

 la opuesta, como sucedió en su proyecto para calentar y ventilar las 

 salas de sesiones de las Cámaras inglesas. El proyecto primitivo de 

 Mr. Reid para la Cámara de los Comunes, exigia la entrada del airo 

 nuevo por el techo y la evacuación por abajo. El sucesor del doctor 

 Reid en el calentamiento y ventilación de dichas cámaras, Mr. Golds- 

 \Yorthy Gurnev, llamado á modificar el sistema del doctor, indicó tam- 

 bién en su proyecto la entrada por arriba y la extracción por abajo, 

 pero tampoco lo consintieron las exijencias y dificultades presentadas 

 por los arquitectos. La comisión regia inglesa nombrada en 1857 para 

 proponer cuanto creyese necesario para sanear los cuarteles ingleses, 

 en los cuales la estadística acusaba una mortalidad excesiva, después 

 de hacer innumerables experimentos sobre todo cuanto se refiere á 

 la ventilación y calentamiento de los cuarteles, dice en su extenso y 

 bien meditado intbrme: «Por motivos prácticos, perfectamente justifica- 

 -dos por los resultados de la experiencia, hemos decidido que los ori- 

 «ficios de admisión de aire se coloquen cerca del techo.» Por último, en 

 Francia hoy dia, con la experiencia adquirida, está universalmente ad- 

 mitida, en principio, la conveniencia de colocar en lo alto de las salas 



