4S7 

 cidad lie mi conducto, como, por ejemplo, ima simple telaraña. 

 Para corregir todas las irregularidades que pueden provenir de tan di- 

 versas causas, al ingeniero no le queda más que un solo medio, los 

 registros; del cual, sin embargo, no debe abusar, porque los regis- 

 tros obran siempre introduciendo una resistencia en los conductos, 

 V al igualar los volúmenes de aire que deben dar estos, lo hacen siem- 

 pre disminuyendo el volumen total del aire en movimiento. 



Conducios de evacuación. En el caso más compücido que puede 

 ocurrir en el calentamiento y ventilación de edificios, que es aquel en 

 que hay que ventilar y calentar locales situados en distintos pisos, los 

 conductos de evacuación, teniendo diferentes alturas, y llenos en in- 

 vierno de aire caliente, obran (como verdaderas chimeneas) con distin- 

 tas energías de aspiración; porque sabido es que, teóricamente, la as- 

 piración que una chimenea produce es, en igualdad de las demás con- 

 diciones, sensiblemente proporcional á su altura. Esta circunstancia 

 se nota sobre todo cuando la evacuación del aire viciado se hace sola- 

 mente en virtud de la aspiración de los conductos de evacuación, y 

 también cuando hay además la aspiración por arriba, variedad del sis- 

 tema de aspiración que daremos á conocer más adelante. 



Prescindiendo de las irregularidades que por la causa referida tien- 

 den á establecerse en los conductos de evacuación, hay además todas 

 las producidas por las causas que acabamos de enumerar hablando de 

 los conductos de introducción del aire nuevo. Por estas razones, y p'ara 

 evitar las ¡grandes variaciones en el volumen del aire evacuado de los 

 diferentes pisos, conviene que los conductos de evacuación correspon- 

 dientes á cada uno de ellos vayan separados de los de los otros pisos, al 

 menos en una longitud de cuati'o ó cinco metros; pueden después reu- 

 nirse los conductos de evacuación correspondientes á cada piso en uno 

 solo, y luego los conductos finales de cada piso desembocar libremente 

 en el conducto único ó chimenea genera!, destinada á servir unas veces 

 de chimenea de aspiración, otras simplemente á evacuar acierta altura 

 el aire viciado en la atmósfera. Sucede á veces que los conductos indivi- 

 duales de cada sala y cada piso llegan á reunirse en la chimenea final, y 

 no antes. De todos modos no debe jamás olvidarse, al reunir en uno 



