á81 

 sala, y las otras dos también por el intermedio de los dos tubos ss. P es 

 la puerta del hogar, y .4 la del cenicero. U B son conductos colocados 

 bajo e! piso de la sala en que está el calorífero, ó sea adosados al te- 

 cho de la sala inferior, x es el registro de la chimenea, ii son dos re- 

 gistros formados por placas que pueden girar alrededor de un eje ho- 

 rizontal, cerrando más ó menos la abertura que hay en el suelo de la 

 sala bajo el calorífero. 



Figura 18. Es un corte horizontal del calorífero por la línea 31 iV 

 de la figura 17. 



Figura 19. Es una elevación del calorífero, en que se ven de frente 

 las puertas del hogar y del cenicero. 



Figura 20. Proyección horizontal del calorífero. Sobre la tapa del 

 gran cilindro rrrr se ven las dos aberturas ya citadas. 



3fo(lo de funcionar el calorífero. Las flechas pequeñas indican la 

 marcha del aire que alimenta la combustión del hogar y el camino que 

 recorren los productos de la combustión: las flechas grandes indican 

 la marcha del aire nuevo. El aire de la misma sala en que está el calo- 

 rífero penetra por la boca del cenicero A, atraviesa el combustible ali- 

 mentando la combustión, recorre el tubo It y marcha al exterior, como 

 luego veremos. El aire nuevo llega al exterior por los conductos liB. 

 envuelve el cilindro abcd, se calienta por su contacto con este princi- 

 palmente y con el del tubo //, y penetra en la sala por las dos aberturas 

 de la tapa del cilindro rrrr y por los extremos de los tubos ss. 



Figura 21. Esta tigura y las siguientes representan la aplicación del 

 calorífero descrito al calentamiento de las salas de enfermos del hospi- 

 tal que hemos dado á conocer. 



La figura 21 es un corte longitudinal vertical délas salas de enfer- 

 mos de uno de los lados del edificio: diremos en adelante de un pabe- 

 llón de enfermos, por abreviar, aunque la palabra pabellón no sea la 

 propia en este caso, como ya hemos dicho. Vense en esta figura las tres 

 salas de enfermos del piso bajo, del primero y del segundo piso, el des- 

 ván y la cueva. En medio de cada sala hay un calorífero. El aire nuevo, 

 frió en verano, calentado en invierno, penetra en cada sala por tres pun- 

 tos diferentes y bien separados: por las dos aberturas de la tapa del ca- 



