486 

 (lo la cliimcnoa T. Esta cueva está cubierta, á una altura poco superior 

 al piso del patio, por una ligera armazón y chapa de liierro: la cubierta 

 lleva dos aberturas cerradas por vidrios planos espesos para dar luz á la 

 cueva: la entrada á la escalera está normalmente cerrada por una trampa 

 que gira á charnela: en la parte inferior de la cueva, y á los dos lados, 

 hay dos pequeños depósitos de combustible mm (figuras 24 y 2o). 



Fácilmente se comprende, después de la anterior descripción, cuáles 

 son el objeto y la razón de las modiíicaciones introducidas en el calorí- 

 fero de 3Ir. Péclet, modificaciones que están en armonía con los princi- 

 pios expuestos en el primer capítulo de esta Memoria. Los caloríferos de 

 Mr. Péclet no pueden dar paso en verano al aire nuevo en la cantidad 

 necesaria al hospital, por ofrecer poco espacio entre el cilindro abcd 

 y el rrrr. Por esta razón hemos aumentado en cierta proporción, que 

 mas adelante calcularemos, dicho espacio anular. 



El calorífero de Mr. Péclet vierte el aire nuevo en un solo punto de 

 la sala, cosa poco ventajosa para una ventilación general y uniforme de 

 esta: nosotros hacemos que el aire entre en la sala por tres puntos su- 

 ficientemente separados los unos de los otros, que son : la tapa del calo- 

 rífero y los dos extremos de los tubos ss. 



Se dirá que estas modificaciones convierten un calorífero de regula- 

 res dimensiones en un calorífero demasiado grande, y terminado por 

 tubos largos de gran diámetro y feo aspecto: es verdad; pero también 

 lo es que es imposible hacer que un calorífero pequeño dé paso al 

 gran volumen de aire nuevo que exije la sala del hospital. Cuando 

 se emplea el sistema de caloríferos interiores, que es el más económi- 

 co para el calentamiento, se busca la economía, no la belleza: cuando 

 solo se atiende á esta, se disponen las cosas de muy diferente modo, 

 llegando á establecer disposiciones tales, que en las salas calentadas no 

 se ven aparatos de ningún género. Ya hemos manifestado también que 

 utilizando los cielos-rasos pueden suprimirse los tubos s s, que van 

 colocados cerca del techo. 



No vaya á creerse que para llenar el objeto que nos proponemos 

 con esas modificaciones, hubiera sido más conveniente colocar dos ó 

 tres caloríferos en la sala en lucrar de uno: si el calorífero descrito 



